- 98 



1 r^ 



' Jo 



TJo ' 



(ii + Í2-t- 4) dt 



Pero, además del caso citado, existe otro en que esta in- 

 tegral es distinta de cero; á saber: cuando, aun estando per- 

 fectamente equilibradas las fases, la / • f • ;n • no tiene una 

 forma senoidal. En efecto, entonces 



h 4- h + 4 = 3/V 

 y la integral toma la forma 



3 



T 



í: 



/Ve, dt 



3 



N no contiene mas que harmónicos de orden múltiplo 

 de 3 Por el contrario, e^ los contiene todos. Pero al limitar 

 la integral se anulan todos los términos de la forma 



E„ sen {nwt -\- a) I^ sen {mwt -\- ¡i), 



y sólo quedan los de la forma 



E„ sen {nwt 4- a) /„ sen {nwt ^ ¡i). 



Esto significa que los errores en las lecturas del vatímetro ó 

 contadores sólo provienen de los harmónicos de orden múl- 

 tiplo de 3. Estos son, pues, los que hay que evitar en los al- 

 ternadores destinados d instalaciones trifásicas con hilo neu- 

 tro, sobre todo si están destinadas al alumbrado. 



Por lo que hace á los dos primeros términos de la poten- 

 cia instantánea \E], también contienen términos de la forma 



E,j ¡m sen (/z \vt -f o.) sen {ni \vt ^ fi) dt, 



los cuales no aparecen en la potencia media por anularse al 

 limitar la integral entre o y T, y sólo quedan los restantes, 

 tomando la integral total de la potencia media la forma 



