— 980 — 



H 



Ne^ df, 



T 



y en la conexión en triángulo es siempre 



3 r^ 



f 



.Jo 



MNdt. 

 T 



De las ecuaciones [E] y [G] y de las análogas obtenidas 

 por permutación circular es fácil obtener, sumando dos 

 de ellas ó las tres, los errores que cometen otros contadores 

 de las casas A. E. G. y Siemens Halske (*), fundados en las 

 fórmulas que de dichas operaciones resultan. 



Estos errores no significan siempre lo mismo, aunque 

 siempre son en perjuicio del productor. En un alternador 

 cuyo inducido está conectado en triángulo, el error antes 

 mencionado se reduce á una disminución del rendimiento 

 del alternador, aunque los contadores y vatímetros marcan 

 la energía que efectivamente se sumnistraal consumidor, por 

 salir del alternador las tres fases desprovistas ya de harmó- 

 nicos de orden múltiplo de 3. Por el contrario, un alter- 

 nador cuyo inducido está conectado en estrella y con hilo 

 neutro, suministra al abonado una energía mayor que la 

 marcada por los contadores de los tipos indicados- Por últi- 

 mo, en un alternador con el inducido conectado en estrella 

 y sin hilo neutro se hallan automáticamente eliminados estos 

 errores. 



Por lo que hace al modo práctico de determinarlos, Brags- 

 tad recomienda el uso de un vatímetro con el circuito am- 

 perimétrico intercalado en el hilo neutro, y el voltimétrico 



(*) El contador Siemens Schuckert, modelo D5, con hilo neutro, 

 fundado en la medida de la potencia por tres vatímetros, puede estar 

 exento de todos estos errores si el hilo neutro se mantiene constante- 

 mente á un potencial nulo, ó al menos constante, á todo lo largo 

 de él. 



En los demás casos, también este contador está afectado de un 

 error. 



