— 976 — 



ha seguido el de las disposiciones del hierro y del cobre de 

 las generatrices más apropiado para hacer desaparecer ó 

 neutralizar los harmónicos, que pueden introducir errores á 

 veces notables. 



El problema de la potencia de las corrientes polifásicas 

 presenta una diferencia esencial con respecto al de la me- 

 dida de corrientes monofásicas. Los valores medios, tanto de 

 \a.f ■ e • m ■ como de la intensidad y la potencia de una 

 corriente monofásica no senoidal, son los mismos que los 

 de otra corriente también monofásica, rigurosamente se- 

 noidal y que se llama corriente equivalente. Y como los apa- 

 ratos de medidas industriales sólo dan valores medios, no 

 trae consecuencias prácticas el considerar en la teoría exclu- 

 sivamente las corrientes senoidales. En los sistemas trifási- 

 cos no ocurre lo mismo. En primer lugar, es preciso, en 

 general, hacer las medidas de la potencia por medio de 

 \af ■ e ■ m ■ é intensidad compuestas; y como las relaciones 

 que ligan á éstas con las simples son distintas, según la for- 

 ma de las ondas, no pueden éstas suponerse senoidales en 

 el caso general. Además, todos los procedimientos usuales 

 de medida suponen nula la suma de las tres tensiones tri- 

 fásicas. Esto no es cierto en el caso de corrientes no senoida- 

 les, llegando á ser el error, como después veremos, para el 

 caso de alternadores con J - e ■ m ■ de forma trapezoidal, 

 hasta más del 40 por 100 de la tensión eficaz compuesta. Y 

 aunque el error en la medida de la potencia, y debido á esta 

 causa, no alcanza, ni con mucho, estos valores, por diversas 

 razones que luego expondremos, dicha observación demues- 

 tra que el problema merece ser estudiado de cerca. 



Resumiremos, pues, brevemente las propiedades genera- 

 les de un sistema trifásico no senoidal, limitándonos al es- 

 tudio de la / - e ' m • producida por alternadores provistos 

 de pares de polos, y trataremos de dar la expresión general 

 de la potencia deduciendo las condiciones á que han de sa- 

 tisfacer las generatrices trifásicas para que la energía por 



