N. F. m. Nr. 51 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



813 



Spannung, gleichem Verlust und demselben Kupfer- 

 gevvicht diese Entfernungen auf das Doppelte 

 treiben oder aber bei gleicher Entfernung die 

 Spannung auf die Hälfte reduzieren. Andererseits 

 stellen sich die Entfernungen bei Wechselstrom 

 infolge der in der Leitung auftretenden Sekundär- 

 erscheinungen erheblich kleiner. 



Aus dem eben Gesagten erhellt die Wichtigkeit 

 von Versuchen, aus denen man das Verhalten von 

 Gleichstrom bei sehr hoher Spannung ersehen 

 könnte: Über 25000 Volt hinaus bestehen keine 

 glaubwürdigen Versuche, so daß die Erwartung 

 nicht ungerechtfertigt erscheint, es könnten bei 

 doppelten oder dreifachen Spannungsdifferenzen 

 Verhältnisse auftreten, mit denen man bisher noch 

 nicht gerechnet hat, so daß man weit früher, als 

 man dies bisher vermutet hat, auf einen kritischen, 

 nicht zu überschreitenden Punkt käme. 



Aus diesem Grunde nehmen wir mit großem 

 Interesse von den Versuchen Kenntnis, welche die 

 Compagnie de l'Industrie Electrique et Mecanique 

 in Genf in ihren Laboratorien an sehr hoch ge- 

 spanntem Gleichstrom angestellt hat. 



Es wurden drei Gleichstromdynamos, von denen 

 die eine 20000 und die beiden anderen je 2 5 000\'olt 

 mit Leichtigkeit geben konnten, in Serie geschaltet, 

 so daß sich eine Gleichstromspannung von bis 70000 

 Volt erzielen ließ. Da jede der drei Dynamos 

 im Maximum i Ampere geben konnte, so verfügte 

 man über eine Energiemenge von 60 — 70 Kilowatt, 

 was für den fraglichen Zweck mehr als aus- 

 reichend war. 



Man hatte bei den Versuchen besonders das 

 Verhalten der Isolatoren gegenüber Gleichstrom 

 und Wechselstrom im Auge. Da zurzeit zahl- 

 reiche praktische Daten mit Bezug auf Wechsel- 

 strom vorhanden sind, hat es Interesse, einen \'er- 

 gleich zwischen beiden Stromgattungen anzustellen 

 und im einzelnen zu bestimmen, welche Gleich- 

 stromspannung einer gegebenen Wechselstrom- 

 spannung mit Bezug auf die Isolierfähigkeit der 

 Isolatoren entspricht, und welche Übertragungs- 

 entfernungen bei beiden Systemen dieselbe .Sicher- 

 heit gewähren und dieselben \'erluste mit sich 

 bringen. 



Da der vom Genfer städtischen Elektrizitäts- 

 werkgelieferte Wechselstrom infolge des \'erhaltens 

 seiner Potentialkurve, sowie wegen des wechseln- 

 den Betriebes zahlreicher sjnchroner und asyn- 

 chroner Motoren sehr veränderliche Werte ergab, 

 so mußte man eine besondere Wechselstrom([uelle 

 benutzen, und verwandte zu diesem Zwecke eine 

 Maschine von 75 Kilowatt mit rotierendem Anker; 

 der feststehende Induktor besaß 6 Pole und die 

 Geschwindigkeit des Ankers wurde regelmäßig auf 

 1000 Umdrehungen erhalten, was eine Frequenz 

 von 50 Perioden pro Sekunde ergibt. Der Anker 

 war ein glatter Trommelanker mit 12 Halbspulen, 

 die einfach mit Hilfe von Neusilberbändern an die 

 Außenfläche angelegt waren. Die Induktorpole 

 umfaßten -j.^ des Umfanges, während die Anker- 



spulen etwas weniger als die Hälfte des Ankcr^ 

 umfanges einnahmen. 



In Figur I ist die Kurve der elektromotorischen 

 Kräfte des Generators aufgetragen; wie man sieht, 

 ist diese Kurve stark abgeplattet, so daß die 

 maximale e. m. K. nicht }2 mal soviel wie die 

 wirksame e. m. K. (was einem sinusförmigen \'er- 

 laufe entsprechen würde), sondern nur 1,255 dieses 

 Wertes ausmacht. Infolge dieser eigentümlichen 

 Form der Kurve sind die Isolationsverhältnisse bei 

 dem benutzten Wechselstrom ganz besonders 

 günstig; da die Schlagweiten auf ein Minimum 

 reduziert werden, können die Isolatoren den hohen 

 Spannungen einen weit besseren Widerstand leisten, 

 als dies bei gewöhnlichem in der Praxis benutzten 



:s: 



X 



5 



^ 



^ 



-y 



t 



Wechselstrom der Fall ist. Dies wurde durch be- 

 sondere Versuche bestätigt, indem man in den 

 Stromkreis eine Kapazität einbrachte, wodurch 

 die Kurve eine Deformation erfuhr; dann wurden 

 die Schlagweiten ganz außerordentlich höher. 



Andererseits lagen bei dem zu den Versuchen 

 benutzten Gleichstrom die Verhältnisse insofern 

 ungünstig, als infolge der Anordnung der Anker- 

 spulen in den Rinnen eines Paccinotti'schen Ringes 

 die Selbstinduktion erhöht und Stromschwingungen 

 erzeugt wurden ; außerdem ist zu bedenken, daß 

 die Kollektoren aus 96 Sektoren bestanden. Wenn 

 auch die Rolle der auf diese Weise entstehenden 

 Stromschwingungen nicht sehr erheblich sein konnte, 

 so stellen sie doch einen gewissen Nachteil dar, 

 während die Verhältnisse beim Wechselstrom weit 

 günstiger als in der Praxis waren. Trotzdem 

 sprechen die Ergebnisse der Versuche ganz ent- 

 schieden zugunsten von Gleichstrom. Alle 

 Isolatoren halaen ohne Ausnahme bei Gleichstrom 

 weit höhere Spannungen als bei Wechselstrom 

 ausgehalten. Dasselbe gilt von den isolierenden 

 Substanzen, die man Durchschlagsversuchen unter- 

 zog. Außerdem war bei den der Einwirkung von 

 Gleichstrom ausgesetzten Isolatoren niemals ein 

 erheblicher Wärmeefifekt zu beobachten, ganz im 

 Gegensatz zu ihren X'erhalten bei Wechselstrom; 

 hieran ist wohl das Nichtvorhandensein von Kapa- 

 zitätswirkungen bei Gleichstrom Schuld. Isolatoren, 

 die man mit Wechselstrom durchschlagen hatte, 



