( 4o9 ) 

 i5 centimètres de diamètre intérieur, recevant l'eau par des ouvertures laté- 

 rales, s'élèvera du fond du puits jusque vers le niveau du sol; là, le con- 

 ducteur, après avoir été mis, par une traverse de fer, en communication 

 électrique avec les parois du tuyau, descendra dans son intérieur pour aller 

 plonger au fond de l'eau ; son ajustement sera tel, qu'il puisse en être retiré 

 de temps à autre et visité; une datle à fleur du sol couvrira l'ouverture 

 du puits. 



» S'il arrive que plusieurs conducteurs doivent aboutir au même puits, 

 on les soudera tous à une barre commune, qui seule devra descendre 

 dans l'eau; alors sa section pourra être portée à lo ou ii centimètres 

 carrés. 



» Il nous reste maintenant une dernière questionna examiner, c'est la 

 question de savoir quel mode il faut adopter pour mettre en communica- 

 tion les conducteurs des paratonnerres avec les diverses pièces métalliques 

 qui entrent dans la construction de l'édifice. Partout, comme nous l'avons 

 dit, les combles sont de fer, mais l'ordonnance intérieure exige que, da- 

 près leur destination, certaines parties du monument n'aient à proprement 

 parler qu'un seul plancher, tandis que d'autres parties comptent plusieurs 

 étages et jusqu'à six planchers superposés. Chaque plancher peut être consi- 

 déré comme un grand réseau métallique composé de quelques fortes poutres 

 de tôle, qui se croisent avec de nombreuses solives analogues à des rails, 

 lesquelles se croisent à leur tour avec une multitude de ti-ingles de fer plus 

 petites; enfin les mailles de ce réseau sont remplies avec des poteries. En 

 examinant les effets d'im nuage orageux sur les portions du bâtiment où il 

 se trouve, par exemple, six réseaux pareils disposés au-dessus les uns des 

 autres, il est facile de voir que, si la couverture était une grande feuille de 

 métal continue, elle absorberait à elle seule toute l'énergie de l'action élec- 

 trique du nuage, du moins par rapport aux combles et aux planchers ^ni 

 sont au-dessous d'elle, formant ainsi, à leur égard, une sorte d'écran pro- 

 tecteur. Dans ce cas il suffirait donc, à la rigueur, que la couverture fût 

 intimement reliée aux paratonnerres. Mais la couverture dont nous nous 

 occupons n'est métallique qu'en très-petite partie, on peut dire qu'avec les 

 combles elle ne compose même qu'un réseau à mailles très-larges, par con- 

 séquent un écran insuffisant au travers duquel le plancher supérieur peut 

 recevoir encore une action considérable. 



» D'après cela, nous conseillons les dispositions suivantes : 



» 1°. Les pièces principales des planchers de tous les étages seroiit mises 

 en communication avec leS' conducteurs voisins. . - *.'i- • 



