(76*) 

 surface de chauffe, tandis que, dans les chaudires ordinaires, on obtient 

 habituellement 20 a5 kilogrammes de vapeur par mtre carr de surface 

 de chauffe et par heure. 



Il semblerait, d'aprs ces rsultats, qu'il y aurait avantage diminuer, 

 comme on le fait dans l'usine du Breuil, 1 activit de la combustion et 

 augmenter la surface de chauffe. Cependant, il est bon de rappeler encore 

 que M. Wicksted, dans ses expriences, a obtenu avec des chaudires 

 basse pression 28 k , 10 de vapeur par mtre carr de surface de chauffe 

 raison de 8 k ,35 par kilogramme de houille brle, et que, dans des chau- 

 dires haute pression et bouilleur intrieur, il a eu de 1^,26 44 k 76 de 

 vapeur par mtre carr de surface de grille, sans augmentation de dpense 

 de combustible. Nous avons donc quelque peine croire que l'extension 

 donne la surface de chauffe soit d'une aussi grande influence que l'auteur 

 le suppose par les rsultats favorables qu'il a obtenus, et, comme cette 

 extension conduit un accroissement considrable des proportions , et par 

 suite de la dpense, nous pensons qu'il serait peut-tre convenable de la 

 restreindre un peu. 



Les fourneaux des chaudires que nous venons d'examiner ont une 

 chemine commune d'une hauteur de 32 m ,5o et d'une section transversale 

 de 4 mtres carrs la base, et de 1 mtre carr au sommet. Ces propor- 

 tions, dont la premire correspond peu prs, la partie infrieure, une 

 section gale la somme des surfaces de grilles, et, au sommet, une 

 section gale au quart de la surface des grilles, sont plus grandes que celles 

 qui sont gnralement adoptes. 



Watt, pour les chaudires basse pression o il entretenait une com- 

 bustion plus active que celle qui est en usage au Breuil, ne donnait ses 

 chemines qu'une section gale ^ de la surface des grilles. On voit donc 

 encore que la proportion des chemines dans les appareils que nous exami- 

 nons est dtermine de manire avoir pour effet de ralentir la rapidit 

 de la circulation de l'air. 



Influence des serpentins. Pour reconnatre l'influence des serpentins, 

 l'auteur a observ la temprature de la fume son entre et sa sortie dans 

 la chambre de cet appareil , ainsi que celle de l'eau son entre et sa sortie 

 de ce tuyau. 



La diffrence des deux dernires tempratures lui fournit la quantit 

 de chaleur communique chaque kilogramme de l'eau d'alimentation , et 

 l'excs du nombre 65o sur la temprature de l'eau son entre dans l'appa- 

 reil, lui fournit la quantit totale de chaleur transmise chaque kilogramme 



