98 ANALES DE LA KEAL ACADEMIA 



A esto podemos añadir que si el conducto atraviesa un lecho 

 de arcilla, ó se reviste interiormente de este material, se obtendrcá 

 una corriente de aire fresco, inodoro y puro, pues á esto contri- 

 buirán las propiedades descolorantes y asépticas del barro, y su 

 higrometría. La mayor parte de las partículas é impurezas que flo- 

 ten en el aire se adherirán á las paredes del subterráneo, y el aire de 

 que este abastezca al edificio tendrá la ventaja de no estar tan 

 expuesto á las variaciones eléctricas de la atmósfera, propiedad 

 ésta que interesa sobremanera, particularmente á los talleres in- 

 dustriales, en que se lleve á cabo algún proceso de fermenta- 

 ción. El aire obtenido de este modo será fresco en verano y tem- 

 plado en invierno. El tiro deberá efectuarse por medio de una 

 chimenea provista de un hogar, y podrá regularizarse. 



Este procedimiento de refrigeración, cuyos principios fueron 

 aplicados con éxito por el general Morin á la refrigeración y ca- 

 lefacción del Gabinete de la Dirección del Conservatorio de Ar- 

 tes y Oficios de París, y al del Laboratorio «Deville» de la Escuela 

 Normal, (1) con anterioridad á los trabajos iniciados por el pro- 

 fesor Wilkinson, presenta en nuestro clima algunos inconvenien- 

 tes. En efecto, en todas partes á pocos metros do profundidad, 

 la temperatura del terreno difiere poco de la media atmosférica 

 anual; mas como quiera que dicha temperatura decrece con lati- 

 tud á medida que nos acerquemos al ecuador irá resultando me- 

 nos intensa la refrigeración que podemos alcanzar por ese medio? 

 á menos que, lo que podría suceder, utilizásemos con ese objeto 

 terrenos permeables, atravesados por una capa de agua á una 

 temperatura bastante baja. Se comprende, pues, que no poda- 

 mos en Cuba hacer uso de tan útil disposición la mayor parte de 

 las veces y menos proponiéndonos, como nos proponemos en este 

 proyecto sanitario, obtener notables descensos de temperatura. 



Réstanos hablar del tercer medio á que nos referimos, es decir, 

 del que consiste en hacer que el aire atraviese conductos en los 

 que se enfrie y se seque artificialmente. Disposición en la que 

 podremos hacer uso desde luego en todos los casos, y con especia- 

 lidad durante la noche. Pero antes de ocuparnos de la descrip- 

 ción del aparato, á mi jaicio, más económico y sencillo, cabe ha- 

 cer algunas indicaciones relativas al cubo de aire preciso que he- 



(1) Generai Morin, Manuel des chauffage. 



