DE CIENCIAS MÉDICAS, FÍSICAS Y NATURALES 97 



valor medio de 20°. La disposición adoptada por mí para rea- 

 lizar este riego higiénico, y de la cual está dotada mi pabellón 

 sanitario y de aclimatación, será descrita al ocnparnos del siste- 

 ma de construcción elegido para el mismo. El aire destinado á 

 la evaporación, y cuyo grado higrométrico aumentará, puede ser 

 destinado ó no, á la respiración de los asilados, según el estado 

 de sequedad de la atmósfera, y el parecer del médico, para lo 

 cual, los muros deberán estar provistos de pequeñas compuertas 

 al nivel del piso, cubiertas de una tela metálica galvanizada y 

 muy fina, que impida el paso de los mosquitos. La cantidad de 

 agua necesaria es muy pequeña, y la cria de los mosquitos puede 

 disminuirse añadiendo al agua un poco de alumbre, tanino, etc. 



Salta, sin embargo, á la vista que esta disposición es insufi- 

 ciente, pues en muchos casos no podremos recurrir á ella. Veamos» 

 pues, si nos brinda mayores ventajas el procedimiento que con- 

 siste en conducir el aire destinado á la respiración por una vía 

 subterránea. 



Entre las diversas disposiciones adoptadas para realizar la re- 

 frigeración del aire ninguna merece más el citarse, á nuestro jui- 

 cio, que la ideada por el Profesor Welkinson, de Baltimore, y que 

 ha sido aplicada por él con éxito á gran número de edificios, de 

 distintas clases. He aquí en lo que se funda esta disposición. 



La experiencia ha demostrado que un conducto subterráneo 

 puede trasmitir y descargar sin interrupción y con notable regu- 

 laridad, un volumen de aire dado, á la temperatura del terreno 

 porque atraviese la vía subterránea, y esto aún cuando el aire que 

 penetre en el conducto esté á una temperatura de 38° sobre cero ó de 

 32° bajo cero. En efecto, la temperatura del terreno se mantiene 

 lo mismo en invierno que en verano, á una temperatura media, 

 cuyas oscilaciones son menores á medida que se hace más pro- 

 funda la excavación. Conocidos el volumen de aire necesario al 

 abastecimiento de un edificio y la temperatura media á la que se 

 desee mantener su ambiente interior, se comprende que sea fácil, 

 abriendo un pozo y haciendo algunas observaciones termométri- 

 cas á distintas profundidades y en diversas épocas del año, deter- 

 minar la profundidad á la cual deberá ¡abrirse el conducto, su 

 longitud y su sección. Bastarán, pues, algunos ligeros tauteos 

 para lograr un resultado perfecto. 



