t)E CIENCIAS MEDICAS, FÍSICAS Y NATURALES ll7 



siempre sería conveniente que estas lámparas se alimentasen del 

 aire exterior, para que no consumiesen oxígeno alguno de la at- 

 mósfera interior de la habitación. De no ser así será preciso, al 

 hacer los cálculos para cada instalación especial, tener en cuenta 

 que la llama de un quemador de gas consume cerca de 3 m. cú- 

 bicos de oxígeno por hora. 



Como se vé, el aparato de refrigeración al cloruro de calcio, 

 recomendado por mí, se funda en los mismos principios que el de 

 M. M. Geneste y Herocher, citado por Péclet, si bien el nuestro 

 está dispuesto de modo á aumentar la superficie de evaporación,}' á 

 utilizar todo lo posible el poder refrigerante del mecanismo. Creo 

 que con estas disposiciones se mejorarán notablemente las condi- 

 ciones en que hoy se ven asilados los enfermos y que serán parti- 

 cularmente favorables á los de fiebre amarilla. Desde el momento 

 que aspiremos á transformar un pabellón sanitario, en un ins- 

 trumento de observación médica más perfecto, tendremos forzo- 

 samente que contar con diposiciones y mecanismos más comple- 

 jos y costosos. La introducción de aire puro en la habitación ten- 

 drá qUe verificarse mecánicamente por medio de un ventilador 

 de abanico ó de tornillo, talos como los de Schiele, de Root, 

 ó de Howarth. El de Root es particularmente enérgico y con solo 

 300 revoluciones por minutos, realiza un trabajo igual á un ven- 

 tilador común animado de un movimiento de revolución tres ve- 

 ces mayor. 



El aire que trasmita uno de estos ventiladores, deberá atrave- 

 sar, antes de penetrar en la habitación, por una cámara refrige- 

 rante fundada en el empleo del hielo, ó de un agua más ó menos 

 fría, según los casos. Podrá bastar, en algunos casos, extraer el 

 agua de un pozo profundo y con ella alimentar la cámara refri- 

 gerante, pudiendo ésta contribuir al mismo tiempo á obtener el 

 grado de saturación del aire que se desee, pues de la relación en 

 que estén la temperatura á que se mantenga el aparato y el gra- 

 do de humedad y la temperatura del aire que lo atraviese, de- 

 penderán la disminución ó el aumento de saturación así como 

 de temperatura del aire que penetre en la habitación. El apa- 

 rato puede, además, servir de aparato desinfectante. Uno de los 

 primeros y más útiles aparatos de esta clase fué ideado por M. M. 

 Nézereaux y Garlandatde París; otro muy parecido, ha sido obje- 



