522 



searse, — dice el Dr. Finlay, — que no se repitan las facilidades 

 para llevar á cabo esas indagaciones, y que, en Cuba, tenga- 

 naos nosotros que atenernos á esas lejanas noticias. 



Terminada su lectura, declaró el Sr. Presidente cerrada 

 la sesión, siendo ya las tres de la tarde. 



Informe y análisis relativos a la potabilidad del agua de un 

 POZO DEL Hospital ''Nuestra Señora, de las Mercedes"; por el 

 Dr. D. Juan Zamora. 



(Sesión del 23 de Noviembre de 1884). 



Sr. Presidente^ Sres. Académicos: 



Nombrada la Comisión de Física y Química para analizar 

 el agua de un pozo que se halla situado en uno de \o^ patios 

 del Hospital "Nuestra Señora de las Mercedes,"y en la iinposf- 

 bilidad de pasar al referido local, se le han proporcionado por 

 el Sr. D. Adolfo Sáenz y Yáñez, ingeniero y autor de los pla- 

 nos, dos garrafones de dicho líquido, y sobre él descansa el 

 trabajo que tiene la honra de relatar. 



Pero antes insertaremos el oficio que el Gobierno General 

 ha dirigido á esta Real Academia: 



'^Iltmo. Sr. — El Sr. Arquitecto del Estado, Jefcíle la Sec- 

 ción de Construcciones Civiles, en comunicación de 21 del 

 actual, dice á este Gobierno lo siguiente: 



"Excmo Sr. — El Contratista de las obras del Hospital de 

 Nuestra Señora de las Mercedes abrió hace más de un año, 

 y con mi anuencia, en uno de los patios posteriores del edifi- 

 cio, un pozo que le proporcionase á moderado precio el agua 

 necesaria para hacer frente á las exigencias de las jnisnias. 

 Dicho pozo mide unas 27 varas de profundidad, por 2 próxi- 

 mamente de diámetro, y atraviesa la .roca caliza compacta, en 

 que está asentada toda la construcción, sin encontrar la me- 



