188 



teuil, donde funciona su sistema; talleres que hemos tenido 

 ocasión de visitar hace poco. 



Mr. Tellier no es un nombre nuevo en lacuestion de frió: 

 ja desde 1860 disputaba á Mr. Garre la prioridad en la in- 

 vención de su primer aparato. En el que hoy presenta, mejo- 

 rado y perfeccionado, sustituye con el éter metílico al sulfú- 

 rico por sus mejores condiciones. Este éter fué descubierto 

 por Dumas y Peligot, que lo estudiaron desde 1835. 



Mr. Tellier en su nuevo sistema no se limita sólo á la fa- 

 bricación del hielo, y es esta una de las mejoras, y muy nota- 

 ble, sino que crea en cámaras especiales construidas ad hoc, 

 atmósferas artificiales que mantiene á temperaturas que os- 

 cilan entre O y 5 grados, y, lo que es muy esencial y nuevo, 

 con aire seco. 



Su aparato difiere poco en su esencia del de amoniaco de 

 Carré. Tomamos la siguiente ligera descripción del informe 

 presentado por Mr. Poggiale al Consejo de Salubridad de Pa- 

 rís, que dice: 



"Los aparatos instalados en Auteuil se componen de un en- 

 friador donde se hace evaporar el éter metílico, y se produce el 

 frió; de un condensador refrescado por una corriente de agua 

 común, y de una bomba de compresión. Los vapores del éter 

 metílico, al salir del enfriador á la temperatura de 21° bajo cero, 

 y con una presión de una y media atmósferas, son llevados al 

 condensador, donde comprimidos á 7 ú 8 atnjósferas se liquidan, 

 y vuelven al enfriador para evaporarse de nuevo; repitiéndose 

 sucesivamente esta operación. 



El enfriador, ó refrigerador, se asen)eja mucho á una calde- 

 dera tubular. Compónese de un receptáculo cerrado atravesado 

 por una serie de tubos. El éter se introduce en la caldera y 

 por el interior de los tubos pasa una corriente de cloruro de 

 calcio, que es el líquido que se emplea como medio, ó vehícu- 

 lo, conductor del frió para propagarlo en las cámaras ú otros 

 lugares donde se ha de utilizar. Una bomba lo lleva y lo vuel- 

 ve á traer para enfriarse de nuevo. 



El aire se mantiene en las cámaras que hemos mencionado 



