210 ntSL'M* DES SEANCES. 



Dam line rhnmbre, J'air froid entre par Ics fissures des portes et 

 iles fenetres, et vient remplacer celui que Taction du feu entrains 

 «u dehors. Tout le monde sait que si la cliambre etait parfaite- 

 ment close, au bout d'un instant le feu s'elcindrait faute d'aliment. 



Quand on construit une cheminee, il faut, autant que possible, 

 lui donncr de Pair provenant d'unc partie de Palmosphcrc, moins 

 elcvee ou moins cchauffee, e'est a dire dun point situe au-dessous 

 du foyer, si cela est possible, ou du moins a sa hauteur. Si Pair 

 ne vient que par la fissure des fenetres elevees au-dessus du plancher 

 ou du sol, le tiragc sera faible et il fumera prcsqne inevita- 

 blement. II y a beaucoup plus de chances de voir fnnier une che- 

 minee construite dans une chambre oil Ton nc peut entrer qu'en 

 descendant une ou plusieurs marches. 



Si Pair arrive par une porte exposce au midi, il y aura encore 

 a craindre d'avoir une cheminee qui fume. 



La cheminee qui fume dans une chambre dont toutes les portes 

 et ouvertures sont exposees au midi, ccssera souvent de fumcr, 

 si, par un moyen quelconquc, ou peut amener de Fair provenant 

 dc la maison lournee vers le nord , et surtout si cct air est pris dans 

 un endroit moins elevc que le foyer de la cheminee. 



On a essaye de fnire arriver directement, sur le feu, de Pair pro- 

 venant de Pextericur, et qui, amend par un conduit, s'echappe par 

 des fissures menaces en avant ou sur les coles du foyer. Ce mode, 

 qui est bon, n'est pas applicable aux cheminees des rez-de- 

 chaussees. 11 presente une combinaison assez compliquee, et de- 

 mande de rinlellifjencc de la part des ouvricrs. — lis doivent 

 savoir menajyer le vent a donner, de manierc a nc pas trop rcfroidir 

 la cheminee 



Nous allons decrire une methode bien preferable pour fournir , en 

 juflisante quantitc, de Pair rechauffe , sans trop refroidir la chambre ; 

 thais outre qu'elle est tres coateuse , elle demande taut de soin dans 

 son etablissement, qu'elle ne peut etre employee que pour le« 

 constructions de luxe. 



La cheminee construite scion cette inethode , a, de chaque 

 cote- du fover, en s'elevant a deux ou trois metres, dcui caissc* 



