156 ACADEME DE ROUEN. 



pratiquees sur les quatre facades el sur le toil. Des chassis 

 vitres occupaient tout Pespace laisse libre par cos ouyer- 



tures. 

 line roue bydraulique placee a 1'oucst du batiment et 



une machine a vapeur situee a lest conconraient a meltre 

 en mouvemeol tous les metiers de l'etablissement. Nous 

 croyons inutile d'ajouter que la machine a vapeur so trou- 

 vait, suivantl'usage generalement adopts , dans une cons- 

 truclion speciale isolee du batiment principal. 



Etat de Vusine apres la catastrophe. 



Apres l'evenement , le batiment de la pompe n'existail 

 plus, la cheminee etait renversee, et les debris de la chau- 

 diere , lances dans toutes les directions , n'ont pu etre 

 recueillis qu'en partie. On a pu compter jusqu'a trente 

 fragments de toutes grosseurs, qui n'ont pas sulli a if com- 

 poser 1'ensemble de la chaudiere. 



Le batiment principal , qui contenait les metiers , a etc 

 gravement endommage. Dans la partie de la facade voi- 

 sine de la machine , le mur a etc renverse de I'exterieur a 

 rinterieur , et les metiers, ranges a la suite les.unsdes 

 autres , dans le sens memo oil la force de projection 

 s'etait fail sentir , out ete arraches , renverses et brises 

 jusqu'a une certaine profondeur dans I'atelier. L'ceil pou- 

 vait suivre facilement, par les effets produits , la variation 

 qif avail du subir la force de propulsion dans rinterieur d. 

 1'usine, par les degats, d'abord considerables, qui se sunt 

 produiis , et, ensuite, par les traces de moins en moins 

 sensibles laissees par le (hoc destructeur 



Nous insistons sur ce point , qu'il est bien important dc 

 preciser : une force a agi (nous anions bientdt a apprecier 

 quelle est la nature de cette force) , elle a fail relator la 

 chaudiere; un premier mur en hriques a ete renvers6, 



