( 74q ) 

 nière so reproduire fidèlement et toujours en plus petites dimensions dans 

 les deux autres, aux mêmes points, dans le même sens et avec le même 

 caractère. 



» Tout niouvement âe la matière lumineuse qui s'éloigne ou se rapproche 

 de nous produit incontestablement tm déplacement de raies spectrales. 

 Aucune théorie n'indique, aucun fait ne démontre qu'une autre caiisesoit 

 apte à produire le même effet. Il est donc bien naturel de considérer ce 

 déplacement des raies comme un indice de mouvement. Cette théorie, sans 

 être absolument certaine, est d'autant plus vraisemblable qu'elle n'est en 

 contradiction avec aucun fait observé jusqu'à ce jour. Eu la repoussant, 

 toute une catégorie de phénomènes reste sans interprétation possible, perd 

 tout intérêt et devient entièrement stérile pour la Science. A mon avis, il 

 serait plus avantageux et plus juste de la considérer comme vraie jusqu'à 

 preuve du contraire. » 



ÉLILCTRICITÉ. — Sur le transport et la distribution de la force. Expériences 

 faites à Grenoble par M. Marcel Deprez. Note de M. Boulanger. 



« Dans une précédente Communication, j'ai eu l'honneur de faire con- 

 naître à l'Académie les résultats des mesures dynamométriques effectuées 

 au sujet des expériences faites à Grenoble par M. Marcel Deprez, sur le 

 transport de la force. La présente Note est relative aux mesures électriques 

 et aux expériences concernant la distribution. • tes mp -junm 



» Pendant toute la durée des expériences, deux galvanomètres à arête 

 de poisson (système Marcel Deprez) étaient intercalés dans le circuit, l'un 

 à Grenoble, l'autre à Vizille, et ces deux instruments indiquèrent constam- 

 ment que la différence des intensités aux deux extrémités de la ligne était 

 peu considérable. Malheureusement, ces appareils ne comportent pas une 

 très grande précision dans les lectures, de sorte que, pour déterminer 

 exactement la valeur des pertes parla ligne, on dut avoir recours à la mé- 

 thode chimique. (11(1 1^) 



» Deux voltamètres formés de plaques d'argent pur plongeant dans une 

 dissolution d'azotate d'argent furent placés aux extrémités delà ligne. Les 

 plaques avaient environ un décimètre carré de surface et le courant était 

 fourni parla machine génératrice de Vizille. A Grenoble, le circuit était 

 fermé par une résistance inerte. Comme ces expériences étaient destinées 

 à opérer en même temps le tarage des galvanomètres, ceux-ci étaient placés 

 à côté de chaque voltamètre. • diuii; . i.ù 



