{ *^9 ) 

 ni prendre terre dans des bureaux où l'on manipule aux heures où s'effectue 

 la mesure. 



» J'ai pu faire porter mes expériences de capacité et de self-induc- 

 tion sur trois circuits rentrant dans les conditions précitées. 



» A. Ligne de jS!"", en fil de fer de 3™™; deiiv fils placés à o™, /Jo Tiin de l'aiilre et 

 à 4"',5o du sol en moyenne. 



» B. Ligne de 5o'"", dans les mêmes conditions que la ligne A. 



» C. Ligne de So'"", en fil de cuivre de a""",:) ; deux fils placés à o", 5o l'un de l'autre 

 et à 5™,5o du sol en moyenne. 



» Voici, en quelques mots, l'indication des méthodes employées et des 

 résultats obtenus : 



)) Capacité. — La capacité a été mesurée par la niéthode de comparai- 

 son avec un condensateur, en chargeant la ligne avec une pile donnée et 

 envoyant la décharge à travers un galvanomètre. 



» Grâce à un dispositif spécial, il ne s'écoulait aucun intervalle entre 

 le moment où la pile cessait d'être en relation avec la ligne et celui où la 

 ligne se déchargeait dans le galvanomètre ; on évitait ainsi de laisser fuir, 

 par les pertes, une partie de la charge. En vue d'éviter les effets dus aux 

 courants telluriques, effets sensibles sur des fils ne présentant que quelques 

 mégohms d'isolement, on prenait la moyenne des élongations obtenues en 

 intervertissant les pôles de la pile de charge. 



)) L'expérience a été faite en prenant la capacité d'un fd par rapport au 

 sol, puis en reliant le second pôle de la pile et la sortie du galvanomètre, 

 non plus à la terre, mais à un second fd isolé, parallèle au premier et placé 

 sur les mêmes appuis; on mesure ainsi la capacité d'un circuit bouclé. 



» Les résultats sont les suivants : 



Microfanid. 



Ligne A. — Capacité kilométrique par rapport au sol 0,0097 



» » de l'ensemble des deu\ fils.. 0,0070 



Ligne B. — » par rapport au sol 0,0099 



» « de l'ensemble des deuv fils. . 0,0069 



Ligne C. — » par rapport au sol 0,0092 



» » de l'ensemble des deux fils. . . o,oo65(') 



» Le calcul donne 0,0067 ï>o»r la capacité d'un fil des lignes A ou B par rapport au 

 sol. 



('j Le système des deu.x fils a donc uue capacité qui est les ^ de celle d'un fil par 

 rapport au sol. Dans le cas de fils souterrains, on a rigoureusement la moitié. 



