( 7" ) 



)) Self-induction. — J^a méthode employée est l'une de celles qui ont été 

 indiquées § 381 par M. Vascliy dans son Traité cV Électricité et de Magné- 

 tisme. On neutralise l'effet de self-induction au moyen d'un condensateur 

 shuntéparune résistance. 



» La première partie de la mesure exige que l'on obtienne au pont de 

 Wheatstone un équilibre rigoureux pour le courant permanent; on y ar- 

 rive théoriquement au moyen d'un fil de maillechort tendu sur lequel 

 glisse un frotteur. Pratiquement, on obtient les meilleurs résultats avec 

 un frotteur fixe, entre les pinces duquel glisse un fil enroulé en sens in- 

 verse sur deux petits tambours d'ébonite que l'on fait tourner à la main. 



» Les courants telluriques constamment variables n'ont pas permis de 

 mesurer la self-induction d'un fil mis à la terre, mais seulement la self- 

 induction d'une boucle formée de deux fils parallèles. 



» Les coefficients de self-induction ont été trouvés être : 



Quadranl. 



Pour la ligne A o,oiai par kilomètre 



» B 0,0129 » 



» C 0,0025 » 



■ » Dans ce troisième cas, le calcul donne 0,0022. 



» Pour les deux premiers cas, une comparaison est inutile, puisque la perméabilité 

 du métal intervient dans le calcul et que la perméabilité du fer des fils télégraphiques 

 sur lesquels on opérait est inconnue. On peut, par contre, déduire cette perméabilité 

 du coefficient de self-induction mesuré; elle serait de loo environ. 



» Induction mutuelle. — L'induction mutuelle de deux fils a été mesu- 

 rée par une méthode indiquée également par M. Vaschy dans l'Ouvrage 

 déjà cité, § 380, au moyen de la comparaison avec une capacité. 



» Le courant tellurique qui circule sur le fil induit a |)our effet de faire 

 sortir l'image lumineuse de l'échelle. On combat le courant tellurique avec 

 une pile shuntée, ou bien on ramène l'image avec l'aimant directeur. 



» Sur la ligne A, les mesures ont aUribué au coefficient kilométrique la valeur 

 0,0082. Ce chiflfre demanderait à être confirmé. 



» Sur les lignes B et C, les résultats n'ont pas été assez comparables entre eux pour 

 être cités. 



» Les recherches sur les coefficients de self-induction doivent être com- 

 plétées par l'indication de ce coefficient dans le cas d'un fil unique; il faut 

 pour cela éviter les inconvénients des courants telluriques, en disposant 

 d'un circuit à fil unique, partant d'un bureau par une ligne et y revenant 



