254 ETABT.ISSEMENT 



Les resultats furent pen satisfaisans , et ne re- 

 pondircnt pas a notre attente. On n'eut pas plus 

 tie 60 a 80 pouces d'eau , et elle fat fort mediocre. 

 On avait traverse une bande de terrain vaseux; 

 et, malgre le soin qu'on prit de bien lutter les 

 tuyaux dans cette partie , malgre le gravier qui 

 y futmis en grande quantite , un leger gout de 

 vase se communiqua a l'eau. Se trouvant trop pres 

 de la riviere , elle en conserva trop la tempera- 

 ture : dans l'biver dernier, sa chaleur a diminue 

 jusqu'a n'etre que i° du thermometre, et dans 

 Pete elle va a plus de 21 . Cette liaute tempera- 

 ture donne lieu , dans l'interieur du filtre, a une 

 vegetation de petites plantes aquatiques et cheve- 

 lues (que M. Magnes a reconnu etre des conferves 

 et bissus); leurs debris, emportes par le courant , 

 sont quelquefois si delies , que, malgre les toiles 

 metalliques employees a les retenir , l'eau puisee 

 en de certains momens est chargee de petits fila- 

 mens ou points roussatres , qui lui donnent un 

 aspect peu agreable. Enfin, les tuyaux de fonte , 

 places au fond du filtre sur toute sa longueur, 

 continuellement plonges dans une eau presque 

 stagnante , s'y oxident (rouillent) fortement; 

 l'oxide donne aux filets vegetauxla couleurrousse 

 que nous venons de mentionner , et, se melant a 

 l'eau en particules imperceptibles , il finit par 

 salir les marbres sur lesquels elle coule. 



Ces mauvaises qualites, assez sensibles lorsque 

 cette cau est prise isolement, le sont beaucoup 

 moins quand elle est melee avec celle du premier 



