DES FONTAINES A TOULOUSE. 379 



bleme relatif au diametre de chacune d'elles est 

 complique, et il n'a pas etc encore resolu dans 

 toute sa generalite : on ne peut proceder que par 

 tatonnement et par approximation, et c'est le 

 moyen que j'ai employe (voyez note vn). 



Les suppositions que j'ai ete a meme de faire 

 dans ces recherches , l'ont ete de maniere a 

 ce que les diametres obtenus pechassent plutot 

 par exces que par defaut ; et j'admettais encore, 

 et sans fraction , le nombre de centimetres qui 

 etait au-dessus du cbiffre donne par le calcul : 

 quelquefbis meme je passais au nombre de centi- 

 metres encore superieur d'une unite , afin de ne 

 pas trop multiplier les especes de tuyaux a fon- 

 dre : enfin , je ne suis pas descendu au-dessous de 

 cinq centimetres, quelque petite que fut la quantite 

 d'eau a conduire. 



Ce mode de proceder ne m'en a pas moins con- 

 duit a admettre des tuyaux de o m 37, o m ig, 

 o m i6, o ra i2, o m io, o m o9, o ra o8, o m o7, et 

 o m o5 de diametre interieur. L'etat qui va suivre 

 indiquera la quantite de chacune de ces especes. 



Le diametre exterieur, resultant de 1'epaisseur (tpaisseur.) 

 a donner aux parois , presentait aussi des difB- 

 cultes dans sa determination : encore ici , il fal- 

 lait sortir des ornieres de la routine. D'apres une 

 regie etablie par les fondeurs de tuyaux , ou dans 

 leur interet, on donnait a 1'epaisseur au moins 

 autant de lignes qu'il y avait de pouces au dia- 

 metre interieur; et cela a partir des tuyaux de 

 quatre pouces (o m 108), car on n'en coulait guere 



