380 ETABI.ISSEMENT 



de plus petits. L'epaisscur etait ainsi la douzieme 

 partie du diametre; et cepcndant si Fart etait 

 assez avance pour couler des tuyaux extremement ■ 

 minces et parfaiternent executes , un millieme 

 serait plus que suffisant , dans presque tous les 

 cas , pour prevenir non-seulement la rupture , 

 mais encore toute alteration provenant de la 

 charge d'eau qu'ils auraient a supporter. Mais , 

 dans la pratique , on est loin de la perfection qui 

 serait necessaire pour en agir ainsi : il faut con- 

 server une epaisseur assez forte, sur-tout dans les 

 longs tuyaux, pour que la inatiere en fusion, 

 versee dans les moules, ne s'y refroidisse pas trop 

 avant de les avoir bien remplis : cette matiere , la 

 fonte, est souvent poreuse , et si elle etait coulee 

 trop mince , elle laisserait suinter Feau : souvent 

 encore elle renferme des soufflures , et les parois 

 ne consistent plus alors qu'en une ou deux minces 

 feuilles de metal : par suite d'un derangement du 

 noyau place dans Tin terieur du moule , presque 

 toujours on a plus d'epaisseur d'un cute que de 

 l'autre : la rouille attaque , ronge , ct a la longue 

 elle amincit les parois : enfin , il faut que les 

 tuyaux resistent non-seulement a la pression de 

 l'eau qu'ils conduisent , mais encore aux chocs ou 

 coups dc belief qu'ils recoivent de cette masse 

 d'eau lorsqu'elle est brusquement arretee dans son 

 mouvemcnt, comme par la prompte fermeture 

 d'un robinet ; et l'effort resultant de tel« chocs est 

 quelquefoisbien grand. Ces differentes considera- 

 tions m'ont portc a ne reduire , dans aucun cas , 



