DES FONTAINES A TOULOUSE. 283 



leur poicls : je citai les longs et minces tuyaux 

 employes a I'eclairage au gaz de Paris, et la re- 

 duction fut maintenue. En la faisant adopter, je 

 crois avoir rendu un service, meme sous le rapport 

 de Part; avec une meme sonirne d'argent, il sera 

 fait et place une plusgrande quantite de tuyaux, 

 moitie en sus a peu pres. Aujourd'hui et partout, 

 cette moindre epaisseur est admise. 



Independamment des tuyaux rectilignes, nous Tuyaux cou- 

 en avions de courbes, destines aux coudes des con- des " 

 duites. Dans quelques cas, on en a fondu dont 

 la courbure etait celle du coude meme. Mais ge- 

 neralement ils presentaient un arc de i5° et de 

 i m oo de long : selon que le coude etait plus ou 

 moinsfort, on en employait un plus ou moins 

 grand nombre (six, lorsque Pangle etait droit). 

 Leur grand rayon de courbure (3 m 8a) et un 

 leger avantage dans le diametre (environ un mil- 

 limetre) faisaient presque entierement disparaitre 

 le mauvais effet du coude, le retard dans Pecou- 

 lement de Peau. 



On avait encore , pour cbaque sorte de con- Tuyaux mbu- 

 duite, des tuyaux portant des tubulures aux- les " 

 quelles s'adaptaient les brancbemens. Celles pour 

 les concessions particulieres etaient de o m o3 ( i3 

 lignes) de diametre. Sur quelques conduites , de 

 20 en 20 met. , on a place un tuyau tubule, a fin 

 de n'etre pas dans le cas de percer la fonte pour 

 les concessions qui pourraient etre ulterieurement 

 faites. 



