DES FONTAINES A TOULOUSE. 287 



de M. Abadie : on en voit la coupe horizon tale 

 passant par l'axe des tubulures, a la planche V. 

 Nous avons cinq autres cuves dont le diametre 

 varie de o m 8o a o m 4o. A la partie inferieure de 

 la plupart d'elles, est une tubulure de decharge 

 que Ton ouvre lorsqu'on veut laver les conduites 

 qui y amenent l'eau. Quelques-unes sont placees 

 immediatement au-dessous des fontaines monu- 

 mentales. Je ne sache pas qu'on ait employe ail- 

 lcurs un tel mode de jonction de plusieurs bran- 

 chemens, et cependant il me parait avoir bien 

 des avantases. 



Les tuyaux ne sont pas immediatement adaptes Robinets. 

 aux cuves; les robinets, a l'aide desquels on 

 permet ou defend a volonte l'entree de l'eau dans 

 telle ou telle conduite, sont interposes. 



Pour les ouvertures de o m ia (4 pouces) et 

 au-dessus, on a des robinets-vannes , tels qu'on 

 les emploie dans les grandes distributions d'eau 

 en Angleterre. Les premiers nous ont ete fournis 

 par les fondeurs anglais, MM. Manby et Wilson : 

 les autres ont ete faits dans notre ville, par 

 M. Olin. lis sont places, avec la cuve a laquelle 

 lis tiennent, dans de petites chambres voutees 

 ou Ton va les manoeuvrer. 



Au-dessous de o m ia, nous nous servons de 

 robinets h toumant de forme ordinaire; on en a 

 mis en ttte et a Pextremite de chaque branclie- 

 ment. S'il est long, il y en a encore un au milieu , 

 afin que la partie en amont du robinet puisse 

 toujours faire le service , dans le cas ou la partie ■ 



