ttES FONTAINES A TOUT.OUSE. 289 



II y avait aussi quelques dispositions a faire au D<.'charg«. 

 sommet des angles rentrans. Quoique ces angles 

 fussent presque insensibles, il fallait se menager 

 le moyen d'evacuer les depots terreux qui pou- 

 vaient s'y former. A cet effet, on y a place des 

 robinets de decharge. Lorsqu'on les ouvre , il 

 s'etablit dans les conduites un fort courant qui 

 suffit presque tou jours a leur nettoiernent. Les 

 tubulures de decharge des cuves servent encore 

 plus efficacement "au meme objet. On n'est que 

 rarement dans le cas d'avoir recours a ces moyens; 

 habituellement , lorsqu'on s'apercoit que le pro- 

 duit d'une conduite diminue , on se borne a de- 

 visser la bouche des bornes-fontaines auxquelles 

 elle fournit : il en sort une plus grande quantite 

 d'eau ; le i"egime du courant interieur change ; 

 les parties terreuses qui s'etaient deposees par une 

 faible vitesse , sont alors reprises et emmenees , 

 et au bout de quelques heures , l'engorgement est 

 detruit. 



Tels sont les moyens que nous avons employes 

 pour conduire les eaux sous le sol de notre ville : 

 il fallait ensuite s'occuper de les verser a sa sur- 

 face , c'est-a-dire , s'occuper des fontaines et des 

 bornes. 



Nous parlerons ailleurs des fontaines monu- i5 0rnes . 

 mentales : quant aux bornes , nous nous contente- fontaines. 

 rons de dire que nous les avons faites a l'instar de 

 celles de Paris ( vojez l'ouvrage de M. Girard 

 precite); mais en leur donnant un exterieurplus 

 elegant sans rien oter a leur simplicite. >M. l'ar- 



TOME II. PART. T, IQ 



