290 ETABLISSEMENT 



chitecte Raynaud nous en a donne le dessin ; il 

 se voit sur la planche I. Huit de ces bornes sont 

 en marbre, et les autres ( soixante-trois ) sont 

 en fonte de fer. 



Leur bouche, ainsi qu'il vient d'etre remarque , 



peut etre devissee ; alors le tuyau qui y aboutit 



coule a gueule-bee, et il donne un produit bien 



plus considerable. En cas d'incendie , a ce tuyau 



on en visse un autre en cuir que Ton dirige vers 



le lieu ou Ton veut porter l'eau. 



Projetetta- Sur les bases que je viens de poser et d'apres 



cinduiteVes * es principes que je viens d'indiquer, je dressai un 



«aux. projet pour la conduite et distribution des deux 



cents pouces d'eau clarifiee. 



.Pen fis un second pour la distribution de 7 5 

 pouces d'une telle eau, et de 125 pouces puises 

 directement dans la riviere • car a cette epoque 

 (a la fin de 1822) je doutais encore du plein succes 

 de nos filtres naturels. 



Mais la commission des fontaines pensa qu'il 

 ne fallait s'occuper que du premier, et le presenter 

 seul au conseil municipal. En consequence, et 

 mettant a profit les diverses observations qui me 

 furent faites par les membres de la commission , 

 je le redigeai definitivement. 



Le tableau suivant en est corame le resume , 

 en ce qui concerne les conduites, leurs branche- 

 mens et sous-branchemens. J'y indique, i.° la 

 quantite d'eau que chacun d'eux doit mener a son 

 origineen temps ordinaire; 2. sa longueur; 3.° son 

 diametre, et 4° ^ e poids, par metre courant, tel 



