376 ETABLISSEMENT 



de la conduite , ct le second la hauteur due a la vilesse : leur 

 somrae doit egalcr la charge totale , ainsi que nous venons de 

 le dire en note. Voycz pour la valeur de ces termes mon Traite 

 sur le mouoement de Veau dans les conduites. 



Si la conduite etait tcrminee par un ajutage, 



d etant le diametre de son orifice , et 



m le coefficient de la contraction de la veine fluide proprc 

 a cet oriGce , 



Le diametre sera donne d'abord et approxiniativeinent par 

 la formule 



5 / LO- 



D = omoio4-> / — jr- 



\r H — 0,0000000044^8 - 



d" 



et en definitive par I'equation 

 onioooooooooi 1 g y-jf Q 2 -r-i8/ D- QJ+ o m 000000004428 — — = H. 



Dans un systeme de conduites se ramifiant ct sous-ramifiant 

 diversement , 



On s'attaclie d'abord a la ligne principale ; et on la suit, 

 portion par portion , en determinant successivement le diametre 

 de chacune d'elles , de maniere a ce qu'il n'en resulte qu'une 

 peite de charge determinee. C'est ainsi que j'ai donne a la 

 premiere portion de notre systeme , la double conduite qui va 

 du chaleau-d'eau a la Trinite , un diametre tel , que les 200 

 pouces d'eau ( j'admettais 3oo ) qu'elle doit mener n'eussent 

 eprouve a ce dernier point qu'une perte de charge egale a un 

 metre. 



A cet effet , la premiere formule ci-dessus , en y represen- 

 tant par II la perte que je voulais avoir , a donne un diametre 

 approximatif , que j'ai eu ensuite d'une maniere plus exacte , 

 a l'aide de l'expression suivante , dans laquellc R exprimc la 

 resistance ou perte de charge vouluc : 



Rr=o»»oooooooooii'j-j-^ ( Q a — f— 187 D ! Q ). 



Lorsque la resistance due aux etranglemcns ou aux coudes 

 cstnolal)le, on Tajoute a celle-ci, qui nc representc (pie I'effet 

 du aux parois des tuyaux. 



