DES FONTAINES A. TOULOUSE. 3^ 



Si, apres la premiere conduite ou portion de conduite, on a 

 •me prise d'eau considerable, une forte erogalion (pour em- 

 ployer une expression donnee par M. de Prony et usitee parrai 

 les ingenieurs des eaux de Paris ) , et qu'il convienne en con- 

 sequence de reduire la grosseur de la portion suivante , son 

 diametre se determinera par la methode que nous venons din- 

 diquer, et apres avoir prealablement arrete la portion de 

 charge que Ton veut encore sacrifier. 



Ainsi successivernent pour les parties suivantes. II faut tou- 

 tefois ne donner a ces charges perdues que la grandeur abso- 

 lument necessaire : car, apres avoir deduit de la charge totalc 

 toutes les pertes, il doit rester encore assez de charge dans 

 les dernieres parties du systcme , pour que l'eau qui en sort 

 ait encore une force capable de s'elever a une hauteur conve- 

 nable. 



Le produit des erogations ouvertes sur des conduites est 

 recu et mene par des branchemens , dont le diametre se deter- 

 mine comme celui des conduites meme, soit que toute leur 

 eau se verse par l'extremite , soit que des portions en doivent 

 etre prises dans le cours de leur trajet. La charge totale d'un 

 branchement sera la charge sur la conduite au point oil il s'a- 

 dapte , augmentee (ou diminuee) de la difference de niveau 

 qu'il y a entre sa bouche d'entree et sa bouche de sortie. 



II semblerait que la hauteur piezometrique sur le branche- 

 ment, immediatement apres son point d'adaptation , nc devrait 

 differer de celle qui est prise sur la conduite immediatement 

 avant ce point , que de la difference entre les hauteurs dues 

 aux vitesses respectives du fluide dans les deux sortes de 

 tuyaux : cependant , une experience, faite a Paris par 

 MM. Mallet et Gcnieys , a donue a ces ingenieurs une diffe- 

 rence egale a trois fois la hauteur due a la vitesse dans le bran- 

 chement (1); d'apres cela , la charge totale d'un branchement 

 devrait etre diminuee d'environ trois fois cette hauteur. 



(i) Essai sur les moyens dc conduirc , a elder et de dislribucr 

 les eaux , par M. Genieys, ingenieu:- des pouts ct chaussees, attache 

 au service des eaux de Paris, pag. i45. 



