DE LACADEMIE DES SCIENCES. 9 



Calorifercs. — En fin , quand on doit chauffer ct ventiler a 

 la fois toulcs Ics parties dun grand edifice (theatre, hopilal , 

 bourse) , on se sert de calorifercs. 



Les calorifercs onl pour ohjel de rcpandrc, dans toutes les 

 pieces qu'il faut chauffer et assainir, un grand volume d'air 

 chaud, puisea l'exterieur, en lui menageant , a mesure qu'il 

 s'cst distribue dans les diverges parlies do l'edifice, un ecoule- 

 incnt constant, a l'aidc decheminccs el de luyanz d'appel. 



Les calorifercs sont de trois sorles : a air chaud, a vapear, ct 

 h circulation d'cau chaude. Je n'ai pas ici a decrire leur cons- 

 truction, qui est parfailemcnt connue, et qui a rccu dans ces 

 derniers temps dcs pcrfeclionncmenls notables. J'insislerai seu- 

 lement sur un point important : c'est que, quelle que sok la 

 construction que Ton adoptc (elle depend de la nature de L'edifice 

 a assainir), on pcut toujours calculer d'avancc les dimensions 

 que les calorifercs doivent avoir pour produire un elTet donnc, le 

 prix de leur etablissement etcelui de leur cnlretien. Les elements 

 d'un pareil calcul sont fort simples ; en void lc resume. 



Pour l'effet que lc calorifcre doit produire , sous le rapport 

 de la ventilation , on s'appuiera sur cc principe d'experience : 

 qu'il faut au moins G a 8 metres cubes d'air par individu et par 

 heure, pour qu'un air deja vicie nc serve plus a la respiration. 

 11 sera done facile, d'apres la capacile d'une salle, le nombre 

 connu d'individus qui doivent s'y trouver, et lc temps pendant 

 lequel ils y sejournent, de calculer quel est lc volume d'air que 

 1'apparcil doit fournir pour que la salle soil convenablement 

 ventilee. Comme moven de conlrole , on a des appareils tres- 

 exacts pour mesurer la vitesse de lair qui s'ecoule par les 

 tuyaux ouchemi noes d'appel, et par suite le volume d air rcs- 

 pirable reellcmenl fourni dans un temps donne. 



Pour l'effet calorifiquc de l'appareil , il faut connailre : la 

 cbaleur produite a chaqne instant par la respiration, la ehaknr 

 perdue a chaque instant par les vilrcs ct les murailles, la capa- 

 cile do 1'air almospherique pour la cbaleur, et determiner 



d'apres cela a quelle temperature l'air doit elre verse par lc ca- 

 lorifere pour entrelenir un degre de cbaleur convenable. Ccs 



