1 4 MKM0IKES 



pocles , suivant la grandeur de la sallc ct 1c norabre dcs cn- 

 fants. Ocs pocles devront etre a double cnveloppe , condition 

 essentielle a nos yeux. L'intcrvallc compris cnlrc l'enveloppe 

 interieurc qui renferme le foyer et l'enveloppe cxtericure , com- 

 muniquera inferieurement, par un canal dont la section aura 

 15 a 20 centimetres de diamelre, avec 1'air exterieur. Ce canal 

 devra s'ouvrir dans un lieu ou lair soit pur et exempt d'odeurs 

 malsaines. L'air ainsi appele du debors s'echauffant par son 

 contact avec renceinte locale , sera verse chaud dans la salle 

 par de largos boucbes de cbaleur praliquecs a la partie supe- 

 ricurc du calorifere. La salle se trouvera ainsi alimentee d'air 

 cbaud et pur ; el comme le tirage du poele pourrait nc pas pro- 

 voqucr un renouvcllcment d'air assez intense , le tuyau a fumee 

 du poele , apres avoir parcouru la salle dans toute sa longueur, 

 devra s'ouvrir dans unc petite cbeminee placec en face, et dont 

 1'ouverture inferieurc communiquera avec lair de la sallc par 

 un regislre mobile qu'on pourra ouvrir ou fermer a volonle. 

 Dans les salles d'asile, les enfants etant places surdes gradins, 

 le poele sera place a l'extremite opposee, el lair chaud, des- 

 cendant du plafond , a mesurc qu'il se refroidit, devra sortir 

 par des orifices nombreux pratiques dans les conlre-marcbes des 

 gradins, pour se rendre dans le tuyau de la cbeminee d'appel. 



Le chauffage doit etre conduit de la maniere suivanle (Peclet ) : 

 une heurc avant l'entree des eleves , on allumc les foyers des 

 poeles, apres avoir fcrme l'orifice d'appel de l'air exterieur et 

 le registre de la cbeminee. Le chauflage a lieu par la circula- 

 tion de l'air de la piece ; ct quclques instants apres l'arrivec 

 des eleves, on etablit la ventilation. 



La cbeminee d'appel peut etre utilisee pour 6tablir une ven- 

 tilation d etc. II suffit d'entrctenir dans le tuyau un petit foyer 

 de combustion , ctdc puiser l'air qui doit ralimcnter a 2 metres 

 environ au dessus du sol de la salle. Ce changement dans la 

 prise d'air resultc de ce qu'en etc , l'air de ventilation etant 

 plus froid que l'air interieur, tend a rester sur le sol. 



2.° Bcfccloirc. — Dans le refectoire, les dispositions des 

 fenelres seront les memes que dans la salle. Un poele simple , 



