DB i.'ai: adEMTB DES Si IE « 10 



mont des hopitaux est le premier besoin des maladcs (jui vien- 

 r.eni v chercher la sanie ; e'est anssi le premier devoir des 

 nie.Ieeins et des adminislrateurs auxquels est coniice la direc- 

 tion de cea aailes de la souffrance. Nous appclona sur cclle 

 question serietise loule lour attention et leur sollicilnde. 



Nona formulerons ainsi , avec M. Peclet , les principals 

 conditions de salubritc qui devraienl etre constamment remplies. 



1." La veiililalion doit etre continue, le jour et la nuit , 

 dans toutes les saisons ; ellc doit toujours ctrc asscis active pour 

 que Ton no trouve pas dc difference , a en juger par I'imnression 

 faite sur nos orgaaea , cntre 1'air des sallcs ct eclui du deliors. 



2." La ventilation doit etre ctabliearaison de 15 a 20 metres 

 cubes d'air par lit et par lieure , en raoyenne ; mais les apparcils 

 doivent etre disposes de maniere a ce que Ton puissc douldcr 

 au hesoia ce volume. 



3.° Les salles doivent etre chauffecs par le ravonnemont de 



poelea a fumee, aeau chaude ou a vapcur, et noo par lair dc 



ventilation. Car ce dernier mode de cbauflagc exigerait qne lair 



cnlrat a une temperature Iron elevec , tandis que la chaleur 



lire a la ventilation seule est tonjoars assez faible. 



4.° La sortie de l'air des salles doit s'effecluer par des che- 

 rain&s d'appel , dont lea foyera soicnt disliacta des foyers de 

 cbauffage. 



Pour remplir ces diverges conditions, on peut employer, 

 ou un systemc general de cbauffage et do ventilation, ou plu- 

 sieurs foyera de chaleur distincls, combined avec des cbemineea 

 d'appel. 



Dans le premier cas, voici , en peu de mols , la disposition 

 generate qui peut etre adoptee. C'eat a peu prea le systemc qui 

 a eh- execute* par M. Leon Duvoir dans 1'hospicc des aliencs de 

 Cbarcnton. 



A i.i partie iulerieure de lY'diiice, sous des vOtttea e'.ahlies 

 dans les caves , est place un caloriferc a circulation continue 

 d'eau cbaude. L'eau, du haul de la chaudiere, monte, par des 

 tuyaux convcnabloa , en ligne anssi dirccleet aussi courle que 

 possible , jusqu'au faite de l'edilice , ou clle sc rend dans un 



