DE LACADEMIE DES SCIENCES 21 



dans noire opinion one pareillc depense soil moina on <»]»j(*i de 

 luxe que d'impericuse necessilc. Toutefois , on pourra encore 

 obtenir des r&ultats a pen pres equivalents , dans les bopilaux 

 on I'llablissemenl d'un grand calorifere serai I trop dispen- 

 dieox, par (les proceeds parliculiors , qo'il est loujpurs facile 

 d'adaptcr a (miles les dispositions locales deja exislantes. Celui 

 que nous recommanderons dc preference se resume on ces 

 quclques principes , assez semblables a ceux que nous avons 

 indiqucs plus haul poor les ecoles. 



I.es salles des bopilaux seront chaulTees par ties poeles de 

 (ole , dc fonlc, on de lerre cuile , presenlant one grande sur- 

 face de chaufle. Ccs poeles seront pourvus dime double enve- 

 lop[)c el dc luvaux inlerieurs ou circulera et s'echaulTera l'air 

 appele do dehors par des canaux d'une large scelion places 

 sous lc sol , pour elrc verse dans les salles par des benches de. 

 chalonr. Kuiin, l'air chaudsecoulcra par des clieminees d'appel , 

 chauffees par un petit pocle interieur, et communiqoant avee 

 deux systemes d'orifices borizootaux, les uns distriboes pres 

 du sol et servant a la venlilalion d'hiver, les aulres places a 

 2 metres de hauteur pour la ventilation dele. En cle, les poeles 

 ne seraienl pas a Humes ; les clieminees d'appel fonctionneraient 

 seules. Nous rcviendrons bient6t avec plus de details sur cc 

 systeme. 



Dans un pared svsleme de venlilalion , applique avec inlelli- 

 gence , et pour leqnel on pourrait ntiHser les poeles deja exis- 

 tants, on calcule qu'onpeut, dans I'elat habitocl des bopilaux, 

 elablir dans ehaque sallc line venlilalion de 20 metres cubes 

 d'air par lit el par heure , a I'aide tie poeles qui consommc- 

 raienl en moyenne par lit et par jour 2 kilogrammes 5 de 

 liouille, e'est-a-dire h"A) kilogrammes pour les six mois d'hi- 

 ver, el avec des clieminees d'appel dont le chauffagc ne depasse- 

 raii pas cc dernier cbiffre poor I'annee tout euliere. 



Vojons main tenant, Messieurs, si dans les bopilaux de Tou- 

 louse il exisle one ventilation suffisantc : et si , dans le cas con- 



traire , il c^t possible d'elablir 00 un s\steme general de venti- 

 lation et de chauffage , ou des syslcmes parliels dans ehaque 



