IH. LACADEHTE DES SCIENCES. 85 



des sofas de proprele ct d'hygiene ordinaire. Les fenetrcs 3 sont 

 disposees de maniere qa'en supposant qu'il fat loujours pos- 

 sible do les ouvrir, les courants d'air nc sc forment qu'avcc 

 peine. Le balajage ct le lavage des salles soul <les correctifs 

 insiguifiants ; l'obus des lavages peut mcrae etre nuisi- 

 ble, si, comme on nous l'a cerlifie, les paves sont habiluel- 

 lement laves a grandc can ; ce qui entrelient , longtcmps apres, 

 une humidite excessive et imprcgnee d'odeurs malsaines. 



Mais est-il possible d'organiser un sysleme regulier de ven- 

 tilation ? Nous avons entendu objecler que les caves n'etant pas 

 voutees, il est impossible d'y ctablir des caloriferes generaux , 

 sans creer des dangers d'incendie; que, pour la memeraison, 

 les charpentes du sol s'opposent a l'etablissemcnt de poelcs a 

 flamme renvcrsee conirne dans la sallc des colonncs. Messieurs, 

 si ccs objections ctaient insolubles , il faudrait descsperer de 

 1'assainisscmcnt dc notre hopital. Mais halons-nous de prouvcr 

 qu'elles sont pcu fondees. 



D'abord toule la parlie des bailments qui s'elevcnt a gauche 

 de la cour d'entrec, et dorit les etages superieurs sont consa- 

 eres aux ferames , repose sur des salles voutees ; au rcz-de- 

 chaussec , la sallc des teigncux , la pharmacie , etc. De ce c6le 

 il n y a done point d'obslacle. Mais quoiquc la parlie de l'e- 

 difice situeenface^ ct oil Ton trouve , au rcz-de-chaussce , les 

 salles des lievreux , au-dessus celle des vieillards et des incu- 

 rables , repose sur des caves non voutees , nous affirmons, sans 

 craintc d'etre dementis par les conslructeurs de caloriferes, que 

 rien nc s'opposc a L'eiablissement d'un systcme general de ven- 

 tilation et de chauffagc. Tous les jours on pose des caloriferes 

 dans des caves recouvertes en charpente. Et, en effet, les voules 

 ncsont necessaires que pour ['emplacement meme du calorifere, 

 du foyer de combustion et dc la chaudiere. Or , ccs voutes, 

 rien n'empecbe de les conslruirc au-dessous des plancbers des 

 caves. Quelle diflicullc trouvera-t-on ensuite a isoler complele- 

 ment des charpentes environnantes par des constructions epaisses 

 en maconneric , qi.-' traverseront le planclier dans une etendue 

 ronvenable, suit le luvau a fumee du lover, soil les tubes de 



