20 memoioes 



distribution , destines a la diffusion de L'air chaud dans les 

 salles ct a la circulation de l'cau chaude ou de la vapour? 

 Les dangers d'incendic sont done des dangers itnaginaires,qu'il 

 est exlromcment facile de prevenir. Nous avons linlimc con- 

 >ietion qu'il est aise d'elablir dans l'aile droile commc dans 

 I'ailc gauche des batiments de !'i!6te!-Dicu , des caloriferes pro- 

 pres a chauffer ct a Yen tiler uniformement loutes les pieces qui 

 les composcnt. Quant aux frais de construction ct il'entretien , 

 ils pourraient s'elever un pcu haut , en raison de la mauvaise 

 distribution des locaux actuels; mais certainement aucune de- 

 pense no scrait plus utile ct micux justified. 



J'admets, du restc, qu'on rccule devant cclte depense , qui 

 peul-etre n'aurait rien d'exagere. Rien n'est plus simple , 

 scion nous, et en memo temps plus urgent, que d'organiser , 

 dans chaque salle , des precedes locaux d'assainissement. Si 

 les planchers ne permettcnt pas d'elablir des poeles a damme 

 renversee , rien n'empeche sans doutc d'y placer des poeles a 

 flam me droite, dont les tuyaux a fumee travcrscront l'inte- 

 rieur des salles ayec un grand dcveloppemcnt de surface de 

 chauffe. Ces poeles devront etre pourvus d'une double en- 

 veloppe et d'une combinaison de tuyaux intericurs , dans 

 lesqucls s'echautTera , par une circulation habilcment calculec , 

 de l'air pur, puise au dehors par de larges canaux d'appe! , 

 et verse dans les salles par des bouches de chaleur. Lc a ombre 

 et les dimensions de ces tuyaux d'appel , ainsi que des bouches 

 de sortie de l'air chaud , devront etre calcules d'apres lc volume 

 d'air a fournir par heure, en raison du nombre de lits contcnus 

 dans la salle. Les elements de ce calcul sont fort simples, ct se 

 trouvent dans tous les livrcs speciaux sur celte matiere. Pour 

 completer la ventilation, il sera facile d'utiliscr, commc che- 

 minees d'appel, les grandescheminecs deja existantes. Ilfaudrait 

 pour cela, apres avoir reduit bcaucoup leur tuyau interieur, 

 former complelement 1'ouvcrlurc du foyer par une cloison, der- 

 rierc laquelle on cntretiendrait un foyer de tiragc, un petit 

 poelc , par exemple , qu'on alimenterait a 1'aide d'une portc la- 

 terale convenablement menagce.Lc foyer de tiragc pom rail aussi 



