I)E l'a(.AI>1 : AIIE DKS Sl.ltM I S. -" 



eirc&aUi dans lcs eatables, a la partie sunerieure d'une che- 

 minec d'appcl commune. II famhail ensuile omiir dans la 

 ck>UOD deux s\sli';ncs d'orilices liori/oiilau v pour la veiililaliun 

 d'hiver ef dele; ou nicns encore, lain- debouchcr a travers 

 cede cloison, dans la chemince d'appcl , deal linaux d aspira- 

 tion, que des registres mobiles permettraieot d'ouvrir »m do 

 ferrncr a volonle. L'un do ccs linaux scnirait pour I'hiver; de 

 son tronc principal parliraient de pctits tubes do branchement 

 distribute sur la surface du sol , et allanl puiser sous chaque 

 lit, par dcs orifices nombreux , lair de ventilation qui, s'elant 

 d'abord cleve vers le plafond par sa legerele specifiquc, redcs- 

 ccnd, coucbe par couelie , en se refroidissant : le second tuvau 

 servirait pour l'ele. Lcs poelcs n'etant plus allumcs , lair appcle 

 du dehors arrivcrait plus froid que lair inlcricur, et lendrait 

 a resler sur le sol par son execs de dcnsilc. Mors lcs tubes de 

 branchement, cntes sur le tuvau d'aspiralion , devraient s'elever 

 jusqu'an plafond des salles, pour aller v pr.iser I'air de bas en 

 haul , a l'aide d'oriliecs d'appcl disiribucs dans lcs angles ct con- 

 venablement calculcs. — Ed resume, it s'agit uniquement, dans 

 noire s\slemc, de prati<pier des prises d'air pur du dehors , de 

 chauffer dans I'hiver cct air de ventilation par des poeles conve- 

 nables, el d'utiliscr, par une combinaison facile de luvaux 

 d'aspiralion, lcs cheminees exislantes, dans linlerieur des- 

 qoelles on provoquerait un liragc regulicr par un foyer cons- 

 tant de combustion. II n'v a la rien que de Ires-realisable, et 

 lcs frais seraient miniiv.es. 



Dans lcs salles des syphililiques , dont les plafonds sont trop 

 bas, on a pratique , sous chaque lit, dcs trous perces dans l'e- 

 paisseur des murs, a l'aide desquels on a cru oblcnir un re- 

 nouvellement d'air sufGsaut. Mais le defaut d'un svstemc com- 

 plet de ventilation les rend a peu pres enliercment ineflicaccs. 

 ( v )ue peuvent produire, en effet, ces prises d'air, lorsqu'il n'v 

 a , pour determiner un lirage, qu'un mechant poele de fonte , 

 dont le tuvau a fumec n'a pas plus de 10 ou 12 centimetres de 

 diameire , ct qui n'est allumc que dans la saisoa d'hiver. La 

 ventilation, outre qu'clle est bien loin d'etre sulf.sante, ne se 



