ÉTABLISSEMENT DE PISCICULTURE DE BOUZEY. 3oî) 



qui permet d'utiliser autrement l'emplacement qu'elles occu- 

 paient Ces tables sont faites en planches de sapin de m ,027 

 d'épaisseur, leur profondeur est de 0,12, et leur largeur varie 

 de m ,50 à m ,67. Elles sont garnies intérieurement d'une 

 feuille de zinc d'environ m ,001 d'épaisseur ; leur longueur 

 varie de 2 m ,20 à 3 m ,40 ; elles reposent sur des tréteaux ordi- 

 naires. L'établissement possède 13 tables mobiles, qui per- 

 mettent de disposer d'une surface supplémentaire de 30 m2 et 

 de porter au besoin la surface totale des tables d'incubation 

 à 62 m2 . 



Toutes les tables, fixes ou mobiles, sont munies de cou- 

 vercles en volige de sapin de 0"\017 d'épaisseur, établis par 

 tronrons de n \90 de longueur, qui se manœuvrent au 

 moyen de deux poignées en bois. Ces couvercles préservent 

 les œufs et les alevins de la lumière en dehors des moments 

 affectés au triage et au nettoyage. 



7. Pi'ise (Veau d'alimentation et conduite d'eau. — L'eau 

 nécessaire à l'établissement est prise dans la rigole qui 

 amène du réservoir au bief de partage, les eaux d'alimen- 

 tation du canal. 



Une prise d'eau en maçonnerie munie d'une vanne, permet 

 d'introduire l'eau dans une chambre de décantation éga- 

 lement en maçonnerie. Cette chambre, placée à 15 m en aval 

 du mur de réservoir, a 2 m ,00 de largeur, 3 m ,00 de longueur et 

 2 m ,60 de profondeur. A m ,45 au-dessus du fond part un 

 aqueduc en maçonnerie de m ,40 de largeur et m ,25 de hau- 

 teur, muni à son entrée d'une vanne et d'un grillage en zinc 

 perforé à trous de 0,0015. Cet aqueduc souterrain de 185 m de 

 longueur, aboutit à un regard en maçonnerie de l m ,00 x l n, ,00. 

 Entre ce regard et un 2 e regard placé à 40'" au delà, se trou- 

 vent un aqueduc souterrain présentant m ,20 de largeur et 

 m ,20 de hauteur, et un aqueduc à ciel ouvert qui le côtoie 

 parallèlement et présente m ,25 de largeur, et ,n ,40 de hau- 

 teur. Le 2° regard est également en maçonnerie, et a comme 

 le l or , une section de l m ,00 x l m ,00. De ce regard part une 

 conduite en fonte de m ,10 de diamètre intérieur qui aboutit 

 à un réservoir pouvant contenir 12'" 3 d'eau. 



8. Réservoir d'eau. — Le réservoir dans lequel est reçue 

 l'eau avant qu'elle alimente les tables et rigoles du labora- 

 toire, est situé près de l'angle sud-est du corps de bâtiment 

 principal. Il est formé par une cuve en maçonnerie de briques 



