HEGLY. JAUGEAGE PAR DEVERSOIR. iîî 



Il n'est peut-être pas sans intérêt de signaler ici les résultats obtenus 

 par M. Epper, Directeur du Service hydrométrique fédéral en Suisse qui, 

 en igo5, exécuta, avec le plus grand soin, un tarage direct des déversoirs 

 installés à l'arrivée, à Emmenmatt, des eaux des sources de Ramsei et 

 de Winkelmatt, captées pour l'alimentation de la ville de Berne. Pour 

 être en concordance complète avec les formules de M . Bazin ces résultats 

 n'ont besoin que d'une légère correction; la hauteur des déversoirs expé- 

 rimentés est de 0,59 m et leur largeur de 0,60 m pour Winkelmatt et de 

 1 m pour Ramsei; or ils n'étaient pas munis, lors du tarage, de joues 

 latérales maintenant à la nappe liquide sa largeur initiale; l'épanouisse- 

 ment en résultant eut pour effet d'augmenter les coefficients de débit, 

 aux différentes charges observées, de 2 à 4 % sur le déversoir de 1 m et de 

 3 à 5 % sur le déversoir de 0,60 m. 



Une première application des déversoirs à nappe libre a été faite en 

 Tunisie, en 1906, par M. l'Ingénieur Porche, actuellement Ingénieur en 

 chef des Ponts et Chaussées au Maroc et alors Directeur des Travaux 

 de la Ville de Tunis; il fit établir en différents points de l'aqueduc ame- 

 nant à Tunis les eaux de Zaghouan, du Djouggar et du Bargou, des déver- 

 soirs à crête mince déterminant des nappes régulières, dont la hauteur 

 au-dessus du seuil est facilement mesurée dans de petites chambres laté- 

 rales ménagées un peu en amont du barrage. Malheureusement, les joues 

 en bronze qui guident la nappe ne prolongent pas les parois de l'aqueduc 

 et J se produit une contraction latérale de la tranche d'eau qui déverse; 

 de plus, la paroi amont du barrage est constituée par un petit massif de 

 maçonnerie arrondi à son sommet, et ceci ne réalise pas la surface plane 

 et verticale qui permettrait l'application des formules ci-dessus. On ne 

 peut donc obtenir, si l'on fait usage des formules de M. Bazin, qu'une 

 approximation de -4 ou 5 % dans le débit calculé. Mais ces déversoirs, 

 en tout bien comparables à eux-mêmes, ont fourni de très utiles indi- 

 cations sur les pertes par liltration des différents tronçons de l'aqueduc. 



D'autres déversoirs, réalisant assez bien les conditions nécessaires à 

 l'application des nouvelles formules, viennent d'être établis aux extré- 

 mités de la conduite en fonte de o,55o m de diamètre, qui double main- 

 tenant l'aqueduc de Zaghouan. Ces déversoirs permettront une déter- 

 mination suffisamment exacte du débit reçu pour l'alimentation de Tunis. 



Il en existe aussi aux deux extrémités de la conduite du Sahel, de o,5oo m 

 de diamètre, qui alimente Sousse et les localités de sa banlieue. Le premier 

 est établi à la tête amont de la conduite, près du village de Pichon, au 

 bassin de décantation du kilomètre S,3oo. Le second a été disposé à la tête 

 aval de cette conduite, à son débouché dans le réservoir d'El Onk, 

 à 3o km de Sousse. 



Une autre installation, digne d'un peu d'attention, est celle des déver- 

 soirs établis aux bassins de jauge de la conduite qui amènera à Sfax les 

 eaux de Sbeitla. Cette conduite, de 1 67 km de longueur et d'un diamètre 

 courant de o,45o m, est actuellement en cours d'exécution; c'est la 



