]-> PHYSIQUE. 



dérable et la self-induction faible, le courant se décale en avant, et à très 

 peu de kilowatts-heures débités correspond un nombre très grand de 

 kilovolts-ampères qui représentent le débit d'un ou de plusieurs alter- 

 nateurs. 



De plus, le courant de charge, décalé en avant, surexcite le générateur 

 et la tension aux bornes atteint des valeurs dangereuses pour les appa- 

 reils et pour les câbles. 



Que nous montre à cet égard l'expérience d'Obersprée ? 



Les essais ont été faits sur une boucle de Go km de longueur isolée dans 

 le réseau. 



Cette longueur de câble de 3 X 5o mm 2 à 3o ooo volts, prenait un 

 courant de charge à vide de 43 ampères, le coscp était de 0,02, corres- 

 pondant à f\6 kw seulement pour près de 2000 kv-A {fig. 1). 



0,02 



0,01 



j.'j.r. ,. — Courant de charge à vide et fonction de la tension. 



Le câble se trouve donc chargé à vide à tout près de 1 ampère par 

 millimètre carré, ce qui correspond à 70 % de la puissance normale qu'il 

 doit transmettre. 



Ceci pouvait être prévu à peu près exactement, en partant de la capa- 

 cité et de la fréquence, connues toutes deux. 



La valeur trouvée pour la surexcitation des alternateurs serait un 

 document plus intéressant. L'auteur de l'article nous dit seulement 

 qu'elle était assez importante pour que l'on ait été obligé de placer un 

 transformateur abaisseur à la sortie du groupe turbo-alternateur afin 

 de pouvoir régler la tension. 



Depuis longtemps, on recommande de placer une bobine de choc en 

 tête des lignes. Les Américains le font, notamment, dans les installa- 

 tions de traction, pour parer à l'effet des court circuits brusques et 

 intenses. 



Il faut, pour notre cas, que la self-induction soit réglable, pour pouvoir 

 être mise hors circuit aux heures de pleine charge. La solution d'Obersprée 

 s'est montrée efficace pour parer à l'élévation de la tension, mais elle 

 laisse subsister l'inconvénient de la puissance apparente à fournir. 



