G.ROSSELIN. LES CABLES A HAUTE TENSION EN ALLEMAGNE. 1 70 



Une question intéressante se pose à propos du courant de charge et de 

 la perte dans le câble, c'est celle de la puissance perdue dans|le diélec- 

 trique, que M. Lichtenstein. nous l'avons vu, s'est contenté d'évaluer 

 d'après l'échaufïement. 



A Obersprée, on mesurait la perte totale. 



Retranchant, de cette perte totale, la perte ohmique, on] en déduisait 

 la perte dans le diélectrique {fig. ?.)• 



10 20 



Fig. 2. — Pertes dans le diélectrique. 



30 KV 



Le diagramme montre que cette perte n'est qu'une partie négligeable 

 du total. 



ju 1000 

 KW 



10 



.w 

 Fig. 3. 



w 



K\'A 



imp 

 311 



50 Periodên, 



Elle croit un peu plus vite que le carré de la tension. Pour le montrer, 

 on a tiré sur le diagramme une ligne pointillée représentant KE-. La 

 valeur de E est déduite des ordonnées de la courbe, pour les faibles va- 

 leurs de la tension. 



Remarquons, avec l'auteur lui-même, que cette détermination de la 

 perte dans le diélectrique est seulement approximative, puisqu'elle repose 

 sur l'hypothèse que le courant de charge est constant sur toute la lon- 

 gueur du câble, ce qui ne peut être exact. 



