GROSSELIN. LES CABLES A HALTE TENSION EN ALLEMAGNE. 175 



Se passe à la mise en charge de 60 km de câble, sans résistance dans 

 l'interrupteur. 



La fermeture se produit vers le maximum de la tension, néanmoins 



Fig. |. — Fermeture d'interrupteur. 



la surtension est peu marquée. On voit, par contre, une surintensitr 

 égale à deux fois et demie l'amplitude normale maxima. 



11 semble que la très grande capacité du câble absorbe en quelque 

 sorte l'énergie. 



L'oscillogramme suivant {fi g. 5) montre que l'emploi d'un interrup- 



Fig. ">. — Fermeture d'interrupteur muni de résistance. 



teur avec résistance intercalée amortit presque complètement les 

 oscillations. 



La ligure 6 qui rapporte sur un même diagramme les courbes de 

 tension relevées, d'une part à l'entrée, d'autre part à l'extrémité 

 éloignée du câble, ne paraît pas montrer, contrairement à ce qui a été 

 souvent observé dans d'autres installations, d'élévation de tension sur 

 la longueur du câble par l'effet Ferranti. Les deux courbes sont iden- 

 tiques. 



En fait, malgré les Go km de longueur du câble essayé, la capacité 



