GROSSELIN. — LES CABLES A HAUTE TENSION EN ALLEMAGNE. 177 



de la tension, à laquelle la surtension vient s'ajouter. Cette surtension 

 reste très faible ce qui paraît bien vérifier la théorie de Kennelly. 



Si la courbe de tension ne présente pas de pointe notable, elle marque 

 plusieurs interruptions successives accompagnées de fortes oscillations 

 du courant, quand la résistance de earborondum est supprimée. L'am- 



?\ 



Fig. 8. — Ouverture d'interrupteur. 



plitude de ces oscillations atteint jusqu'à /j fois l'amplitude maxima 



(fig- 7). 



L'auteur nous dit que l'ouverture de l'interrupteur était accompagnée 

 de violentes détonations. 



Il donne de ce phénomène l'explication suivante, qui parait tout au 

 moins plausible. 



Au moment de la rupture du contact ,1e câble reste chargé à une 

 tension voisine de la valeur maxima. Le couteau qui y est relié est main- 

 tenu à cette tension. Le couteau relié au transformateur prend au con- 

 traire, à tout moment la tension de celui-ci, tension périodiquement 

 variable et dont la valeur s'écarte de plus en plus du potentiel gardé 

 par le câble, jusqu'à atteindre le double de l'amplitude maxima de la 

 courbe de tension. 



Si donc la vitesse d'ouverture de l'interrupteur est telle que l'écarte- 

 ment des couteaux puisse devenir, en un moment quelconque, inférieur 

 à la distance explosive, l'étincelle jaillira, les phénomènes de la ferme- 

 ture se reproduiront avec cette aggravation que la tension de fermeture 

 pourra être le double de ce qu'elle était dans le cas normal. 



Cette théorie rend compte des surintensités observées. 



L'emploi de la résistance auxiliaire en carborundum fait disparaître 

 ces surintensités {fig. 8). On voit, comme d'ailleurs dans le diagramme 

 précédent, le potentiel conservé par le câble au moment de la rupture 

 s'abaisser graduellement. 



Ces recherches nous montrent donc qu'une simple résistance ohmique, 

 d'une valeur de /jooo ohms oppose un frein efficace aux à-coups de fer- 



*12 



