GROSSELIN. LES CABLES A HAUTE TENSION EN ALLEMAGNE. 167 



Si nous avons la satisfaction de Faire la constatation inverse, nous en 

 prenons plus de confiance en nous-mêmes. 



Ne nous privons donc pas de regarder, de temps à autre, par dessus 

 le mur mitoyen et, à ce titre, il n'est peut-être pas inutile d'examiner 

 d'un peu près les résultats récemment obtenus, en Allemagne, dans 

 l'utilisation des câbles souterrains isolés au papier imprègne pour les 

 très hautes tensions. 



11 doit, d'ailleurs, être entendu, que, dans le domaine des câbles, 

 aujourd'hui du moins, les très hautes tensions commencent à 20 000 volts. 



L' Elektrolechnische Zeilschrift a donné deux articles, l'un sur les 

 câbles pour courant monophasé 60 000 volts, du chemin de fer Dessau- 

 Bitterfeld, l'autre sur le réseau triphasé 3o 000 volts d'Obersprée, com- 

 prenant 200 km de câbles à trois conducteurs tordus. 



Tous ces câbles sont isolés au papier imprégné, sous plomb. 



Nous allons chercher à extraire de ces deux articles, les constatations 

 susceptibles de nous intéresser. 



I. — Cables a 60000 volts de Bitterfeld. 



Cette installation, destinée à alimenter les locomotives monophasées 

 bien connues, fut faite en 1910. 



On parait avoir adopté avec beaucoup de timidité la solution des 

 câbles souterrains au papier imprégné. En effet, d'une part, on n'osa pas 

 employer les câbles à deux conducteurs tordus et, de l'autre, on se préoc- 

 cupa d'assurer des rechanges très largement suffisants pour le cas où un 

 câble serait mis hors service. 



L'installation comprend une ligne aérienne et deux paires de câbles 

 souterrains à un seul conducteur chacun, sans armure de fer, par con- 

 séquent. L'un quelconque des trois systèmes est en état de transporter 

 à lui seul, toute l'énergie nécessaire. 



La longueur séparant la station génératrice de la sous-station est de 

 /(,3 km. Deux firmes, Siemens et Halske d'une part, Felten et Guillaume 

 de l'autre, ont concouru à fournir les câbles, chacune d'elles ayant livré 

 8,6 km de longueur simple. 



La tension employée est de 60000 volts entre conducteurs, la fréquence 

 est de 16 f : la puissance à transmettre par chaque câble est d'environ 

 100 000 kv-A, correspondant, pour cosep == 0,8, à une puissance réelle 

 de 11 ù.oo kw à 12 000 kw. 



Le métal adopté pour les câbles est l'aluminium que l'on a choisi pour 

 augmenter le diamètre du conducteur d'une résistance donnée et par 

 là diminuer la fatigue de l'isolant. On a constaté que, pour un eou- 

 rant de 2^0 ampères traversant une section de 100 rnm 2 , soit pour 

 une densité de 2/1 ampères par millimètre carré, réchauffement du 

 conducteur atteignait, à l'équilibre, 25°. 



