68 PHYSIQUE. 



Remarquons, on passant, que la section de cuivre d'égale résistance 

 serait environ 57 mm 2 et que la densité correspondant au môme échauffe- 

 ment serait voisine de /j. 



Cette densité est très supérieure aux densités limites reconnues comme 

 admissibles par l'Union des Syndicats français. L'échauflement constaté 

 n'a, cependant, rien d'anormal. 11 est donc permis de penser que les 

 expériences actuellement poursuivies par le Laboratoire central pour 

 le compte de l'Union montreront que les densités peuvent être poussées 

 beaucoup plus loin qu'elles ne l'ont été jusqu'ici chez nous. 



Tension appliquée au diélectrique. — De l'aveu de l'auteur de l'article, 

 M. Lichtenstein, les câbles de Bitterfeld sont faits pour fonctionner 

 normalement à 3oooo ou 33 000 volts entre le conducteur et le plomb. 



Sans doute, chacun d'eux a été essayé à 60 000 volts, mais nous sommes 

 avertis que c'est à titre purement exceptionnel que cette tension a été 

 atteinte et que, pour empêcher qu'elle ne prenne cette valeur en cours 

 d'exploitation, le point milieu de l'installation est en permanence relié 

 à la terre par une résistance. 



Ces câbles sont donc en réalité des câbles à 3o 000 volts, essayés à 

 tension double après pose, conformément aux stipulations du Cahier des 

 charges de l'Union des Syndicats d'Electricité. 



Au point de vue technique, la difficulté vaincue est beaucoup moindre 

 que pour les câbles à 3o 000 volts à trois conducteurs tordus du réseau 

 d'Obersprée, dont nous parlerons tout à l'heure. 



Leur fabrication est donc loin de présenter un record. Nous noterons 

 eulement, à titre documentaire et sans l'apprécier, l'épaisseur du dié- 

 lectrique imprégné, épaisseur qui est de i3 mm et correspond à un 

 gradient maximum de potentiel, à la surface du conducteur.de i\ 200 volts 

 par millimètre de tension efficace ou à 588o volts par millimètre de 

 tension maxima. 



Pouvons-nous remarquer que cela n'est pas énorme et que les cons- 

 tructeurs ne se sont pas ici encore, départis de leurs habitudes de pru- 

 dence ? 



M. Lichtenstein nous annonce des résultats expérimentaux. Passons- 

 les rapidement en revue, en nous demandant s'ils nous apportent des 

 précisions nouvelles sur certaines conditions encore mal connues du 

 fonctionnement des câbles. 



La principale question que s*est posée l'auteur est de savoir si le dié- 

 lectrique des câbles subit une détérioration notable, soit du fait de la 

 pose, soit du fait de l'action prolongée de la tension. 



Si le diélectrique souffre, nous dit-il, nous verrons varier le pouvoir 

 inducteur moyen et aussi les pertes par hystérésis. 



A vrai dire, il semble qu'une détérioration subie à la pose se traduira 

 par un abaissement de rigidité diélectrique sans affecter peut-être 

 le pouvoir inducteur et que la constance de ce dernier ne permettra 



