GROSSELIN. LES CABLES A HALTE TENSION EN ALLEMAGNE. 171 



la perte par hystérésis diélectrique est proportionnelle au carré de l'inten- 

 sité du champ, l'épreuve dans ce dernier cas, dépassait de 70 % en sévé- 

 rité celle de Bitterfeld. 



De plus, la fréquence était de 5o au. lieu de 16 3. 



Malgré ces conditions beaucoup plus dures, on ne releva, au bout de 

 4 semaines d'essai, qu'un échauffement du plomb de 2 , correspon- 

 dant d'après d'autres expériences à un échauffement de 5° à G° pour 

 le conducteur. On arrive donc à un échauffement et, par suite, à une 

 perte dans le diélectrique du môme ordre que pour le câble de Bitterfeld. 



En rapprochant encore cet échauffement de celui observé sur le con- 

 ducteur, M. Lichtenstein conclut que l'énergie dégradée dans le diélec- 

 trique e>t ici de l'ordre de 2 kw-h par kilomètre. 



Ce qui paraît le plus important c'est que l'ordre de grandeur trouvé 

 pour l'énergie dissipée est le même pour des essais prolongés que pour 

 des essais très courts. On peut donc conclure que le coefficient de sécu- 

 rité, rapport entre la tension d'essai et la tension de service, était suffisant 

 dans les cas examinés pour que le diélectrique ne soit pas détérioré. 



II. — Cables Triphasés a conducteurs tordus fonctionnant 

 a 3oooo volts. Réseau d'Obersprée (banlieue de Berlin). 



Si nous n'avons reconnu aucune valeur sensationnelle aux câbles de 

 Bitterfeld, nous devons ici admirer sans réserve la hardiesse avec laquelle 

 a été fabriqué et posé un réseau de 200 km de câbles triphasés à con- 

 ducteurs tordus sous 3o 000 volts entre phases. Nous avons en France 

 des câbles de tension égale ou même supérieure, mais leur longueur est 

 loin d'approcher de celle-là. 



La banlieue de Berlin étant fort peuplée, c'est évidemment la consi- 

 dération de la sécurité qui y a fait adopter la solution des câbles sou- 

 terrains. 



Cette solution n'a, d'ailleurs, pas suffi, paraît-il, à protéger l'installa- 

 tion contre les saboteurs, qui ont criblé de coups de pioche certains 

 câbles. 



Ce qui est surtout intéressant de connaître, c'est dans quelle mesure 

 se sont réalisées, à Obersprée, les craintes qui se font jour dès qu'il est 

 question de placer une canalisation souterraine à haute tension de 

 quelque longueur. 



Ces craintes prennent toutes leur origine dans les effets de la capacité 

 du réseau, courant de charge et oscillations de période propre. 



Courant de charge. — ■ Les inconvénients du courant de charge sont 

 bien connus. 



Ils se manifestent dans la marche à vide, la nuit, quand les lampes 

 sont éteintes, les moteurs arrêtés, et que les transformateurs prennent 

 seulement un faible courant magnétisant. Alors, si la capacité est consi- 



