ALBERT TURPAIN. - - A PROPOS DES PARATONNERRES. 237 



fer et construit entièrement par M. le général de Négrier qui me pria à cette 

 époque d'en vérifier l'exacte mis à la terre. La prise de terre est obtenue en 

 amenant l'extrémité inférieure de la bande de cuivre (largeur 5 cm; épais- 

 seur 3 mm) dans une grande mare stagnant à quelques mètres du pylône. 



Le troisième paratonnerre en cuivre pur installé dans la Vienne date du prin- 

 temps 1909. Il fut érigé à Chauvigny. sur l'église Saint-Pierre. C'est une bande 

 de métal de 148 m environ de longueur, de 5 cm de largeur et de 3 mm d'épais- 

 seur. Cette grande longueur est nécessitée par la prise de terre placée dans un 

 puits situé à 60 m environ vers l'ouest du clocher. La hauteur du clocher est 

 de 3o m environ et la profondeur du puits de 46 m. La bande de cuivre for- 

 mant paratonnerre présente de très nombreuses et très brusques sinuosités, 

 sur l'inconvénient desquelles nous reviendrons plus loin. En 191 1, on a changé 

 la prise de terre qui emprunte l'eau d'une citerne à quelques mètres seulement 

 du clocher. De ce fait, les sinuosités du conducteur sont moins nombreuses. 



Un quatrième dispositif du même genre a été installé au printemps de la 

 même année 1909 à Saint-Savin-sur-Cartempe. C'est sur le clocher, qui a près 

 de 100 m de hauteur, que le paratonnerre en cuivre a été disposé. Il double 

 un paratonnerre en fer, qui y était déjà fixé et prend terre dans un puits voisin. 

 Le conducteur ne fait que quelques coudes assez peu accentués, sauf la partie 

 qui se dirige vers la prise de terre. 



En octobre 19 10, le paratonnerre en cuivre pur de Saint-Julien-l'Ars, établi 

 dix ans auparavant, a été doublé au moyen d'un second paratonnerre de cuivre 

 électrolytique formé d'une bande métallique de 80 m de longueur environ 

 (obtenue par la réunion de deux bandes de 40 m chacune) sur 8 cm de largeur 

 et 0,2 cm d'épaisseur. L'extrémité placée au sommet du clocher forme un col- 

 lier rivé à la bande de cuivre de 80 m et d'où part un groupe de 12 tiges de 

 cuivre dorées de 2,5 cm de largeur chacune. Ces tiges forment un bouquet ana- 

 logue à un bouquet de feuilles de yuka. La prise de terre est assurée par la 

 plongée d'un conducteur dans un puits situé au pied même du clocher sur 

 lequel se dresse le paratonnerre. L'extrémité plongeant dans l'eau compte 

 huit bandes de cuivre effilées en pointe, rivées les unes aux autres et argentées. 



Enfin, un dernier paratonnerre de cuivre pur vient d'être disposé, en juillet 

 191 1, sur l'hôtel de ville de Poitiers. Ici encore le conducteur de cuivre électro- 

 lytique double un paratonnerre ordinaire en fer préalablement établi. Le con- 

 ducteur de cuivre électrolytique ne présente pas moins de 12 coudes, la pulpart 

 fort brusques, à angle droit, sur l'inconvénient desquels nous reviendrons 

 plus loin. 



L'ensemble des cinq paratonnerres de cuivre pur disposé à Poitiers, Saint- 

 Julien-l'Ars, Chauvigny, Paizay-le-Sec et Saint-Savin constitue ce que M. de 

 Beauchamp nomme un barrage électrique. 



Rappelons les dates d'installation de ces cinq paratonnerres en cuivre pur : 



Saint-Julien-l'Ars, 1899; 

 Paizay-le-Sec, juin 1908; 

 Chauvigny, printemps 1909; 

 Saint-Savin, printemps 1909; 

 Poitiers, juillet 191 1. 



Un seul de ces cinq postes a plus de 10 ans d'existence. Les autres sont tous 



