r^e NAVIGATION. GÉNIE CIVIL ET MILITAIRE. 



d'eau qui sera à la surface du sol. D'une section intérieure de 2 m x 2 m, 

 il est partout revêtu intérieurement, tout au moins en ce qui concerne la 

 section mouillée. Il existe 4 types différents de profil de ce canal suivant 

 les terrains rencontrés en cours de perforation; 6 déversoirs sont éche- 

 lonnés sur le parcours du canal d'amenée dont 3 de sectionnement. 



Les études faites ont montré que le débit du Gave de Pau au pont de la 

 Reine ne doit jamais descendre au-dessous de 44oo litres environ. 

 L'étiage normal doit atteindre 6 à 7000 litres, les fortes crues annuelles 

 1 20 m- et les crues exceptionnelles 200. Les ouvrages sont calculés pour 

 l'évaluation de ces eaux. 



Le débit maximum qui sera pris dans le Gave de Pau sera de 6000 litres. 



2» Une deuxième prise, située en aval du canal de fuite de l'usine 

 Calypso, au lieudit du Limaçon, prendra les eaux du Gave de Cauterets 

 à la cote 732,00; de là, un canal d'amenée de 3,980 km de longueur, établi 

 sur la rive droite du Gave, sur les flancs du Viscos, les conduira à la 

 chambre d'eau cote 726, d'où les conduites forcées, au nombre de 3, les 

 amèneront aux mêmes bâtiments d'usine que ci-dessus. La chute brute 

 totale réalisée sera de 264, 5o m. environ. 



Le barrage prévu est du même type que celui de la prise d'eau du Gave 

 de Pau. Les ouvrages de prise présentent une particularité intéressante, 

 c'est que le barrage étant en amont du canal de fuite de l'usine de 

 Calypso, il faut traverser ce canal de fuite et prendre ses eaux déjà 

 épurées, après avoir fait passer les eaux de la prise dans les chambres de 

 décantation. Le problème est compliqué par des difficultés de tracé et par 

 les variations des niveaux de l'eau dans notre canal d'amenée et dans le 

 canal de fuite de l'usine de Calypso. Après avoir reçu les eaux de l'usine 

 de Calypso, le canal d'amenée, profitant d'un redan du canal de fuite à 

 l'amont de la jonction, passe en souterrain sous le canal de fuite. 



Le souterrain se continue jusqu'à la chambre d'eau, sa section est 

 i,5o m X 1,75 m (c'est le minimum de section imposé pour la facilité de 

 la communication) il est revêtu sur toute sa longueur; tout au moins en ce 

 qui concerne la surface mouillée, et présente différents types suivant la 

 nature des terrains rencontrés. Deux déversoires rejettent dans des 

 ravins le surplus de l'eau. 



Le Gave de Cauterets au Limaçon doit avoir un débit minimum de 

 1,600 litres, un étiage de 3ooo et des crues exceptionnelles de 126 m. 



Les ouvrages sont calculés pour évacuer normalement ces grandes 

 crues. 



30 Pour obtenir à l'usine une puissance suffisante, il était nécessaire 

 de créer des réserves emmagasinant les eaux non utilisées pendant les 

 périodes de faible charge, et particulièrement la nuit, soit, sur le tracé 

 du canal d'amenée, soit en tête des chambres d'eau, solutions qui ont 

 d'ailleurs été apphquées la première à l'usine de la Roysonne dans l'Isère, 

 la deuxième à l'usine de la Siagne dans les Alpes-Martimes. Pour diminuer 

 le plus possible ces réserves coûteuses à établir, il était logique de les 



