EYDOUX. — ■ ELECTRIFICATION DU HÉSEAU PYRÉNÉEN. 77 



constituer sur la chute la plus haute, soit celle de Cauterets. Il a été prévu 

 sur le canal d'amenée les eaux de ce cours d'eau environ 22000 m'^ de 

 réserve, moitié par un élargissement aval du tunnel, moitié par un 

 bassin de réserves établi dans le voisinage de la chambre d'eau. C'est 

 l'ensemble des deux chutes qui constitue l'usine de Soiilom. 



L'énergie ainsi annexé à l'état potentiel dans les chambres d'eau est 

 transmise à l'usine proprement dite par 6 conduites forcées en tôle d'acier 

 doux soudée de la qualité dite chaudière, 3 pour la chute de Cauterets de 

 o,Soo m de diamètre et 3 pour la chute d'eau de Pau de i,i5o m de dia- 

 mètre. De plus, le trop-plein de la chambre d'eau de Cauterets peut se 

 déverser par une rigole taillée dans le rocher, ou maçonnée suivant les 

 cas, dans la chambre d'eau de Pau. 



Cette batterie de conduites passe sous la route nationale de Paris à 

 Barèges et, à cet endroit, les tuyaux sont noyés dans un massif d'encrage 

 qui supporte directement la route. 



Chaque conduite aboutit au bâtiment à une unité hydro-électrique de 

 3 000 chevaux, ce qui donne à l'usine une puissance de 2i5oo chevaux 

 environ dont 18000 chevaux d'utilisation normale et 3 5oo chevaux de 

 réserve. Deux groupes d'excitatrices, au nombre de deux par groupe, 

 celle de la chute de Pau et celle de la chute de Cauterets, de 36o chevaux 

 chacune, sont branchées respectivement sur les conduites de chacune des 

 deux chutes. Le niveau du sol du bâtiment d'usine est à la cote 473,5o et 

 le niveau de l'eau dans le canal de fuite, pour lequel on a utilisé un 

 ancien bras du Gave de Pau est de 468,20 au droit des turbines. 



L'emplacement du bâtiment d'usine et de ses annexes, maison du chef 

 d'usine et quatre maisons de mécaniciens, étant situé légèrement en 

 contre-bas du niveau des crues du Gave, est défendu contre celui-ci par 

 un mur de défense de 170 m. de longueur. 



Le bâtiment d'usine, dont le grand hall a 64 m de longueur sur i5,5o m. 

 de largeur, est flanqué d'un bâtiment haute tension de 29 m x 0,75 m 

 et de deux tours de 5,5o m. de côté et de 20 m de haut. C'est du sommet 

 de ces tours que partira la ligne haute tension. Ce bâtiment, de dimen- 

 sions importantes, constituera un des beaux exemples de l'architecture 

 industrielle moderne. 



La dépense totale pour réaliser les travaux de captation de la force 

 hydraulique, non compris la machinerie, n'est pas moindre de 5 millions 

 de francs. 



Usine de Sousoueou. — Cette usine est encore en cours d'études. Elle 

 utilisera les eux du Gave du Sousoueou dans une installation située en 

 amont de la station thermale des Eaux-Chaudes. 



Le lac d'Arbouste, situé dans le haut de la vallée, sera probablement 

 aménagé pour servir de régulateur. 



Tel est l'ensemble des travaux entrepris de concert par la Compa- 

 gnie du Midi et VEtat pour l'électrification du réseau pyrénéen. 



