202 PHYSIQUE. 



peut devenir trop abondante, les muqueuses de la gorge et des poumons 

 s'irritent. Il en résulte une sensation désagréable qui finit à la longue 

 par occasionner une véritable fatigue. Combien de maux de tête, de 

 douleurs d'estomac, attribués à la production d'acide carbonique ou 

 d'oxyde de carbone, ne proviennent que de la trop grande sécheresse 

 de l'air de locaux où l'on doit séjourner. 



On connaît aussi le désagrément des buées ou de l'état hygrométrique 

 très élevé, dans les teintureries, les papeteries-, les savonneries, les fila- 

 tures de lin au mouillé et plusieurs autres industries. Il y a donc dans 

 plusieurs circonstances de la vie domestique ou de la vie en atelier, 

 tantôt un état hygrométrique trop faible, tantôt un état hygrométrique 

 trop fort. Or, pour ramener à l'état hygrométrique voulu, on n'a opéré 

 ou pu opérer jusqu'ici que par tâtonnements. Aussi est-il nécessaire 

 d'étudier les moyens permettant de réaliser avec précision l'état hygro- 

 métrique et la température voulue. 



Dans ce but, j'ai étabU les procédés de calcul suivants : 



Premier cas : État hijgrométrique trop faible. — Considérons un local 

 dans lequel, avec le chauffage par radiateur à vapeur, on a réalisé la tem- 

 pérature voulue, ou bien une température t légèrement inférieure à la 

 température voulue que nous désignerons par t-]r n. Soit e l'état hygro- 

 métrique trop faible obtenu avec le mode de chauffage considéré et e + t 

 l'état hygrométrique conforme aux principes de l'hygiène que l'on désire 

 réaliser. 



Dans ce but, il faut renouveler l'air du local en introduisant de l'air 

 humidifié. Comme l'humidification ne se produit que par une vapori- 

 sation d'eau et, par suite, par une absorption de calories par l'eau à vapo- 

 riser, il faudra prendre un volume V d'air extérieur à la température 

 et d'état hygrométrique C, le porter à la température T et puis l'his- 

 midifier en lui faisant absorber un poids P d'eau. 



Indiquons ici qu'on peut humidifier l'air par l'un des procédés suivants : 



lO Emploi de la vapeur vive projetée directement dans l'air de ven- 

 tilation ou dans les salles à humidifier; 



2° Humidification par des arrosages sur les planchers avec de l'eau 

 s'écoulant dans des rigoles placées sur le sol; 



3° Emploi des pulvérisateurs d'eau placés soit sur le parcours de l'air 

 de ventilation, soit dans les salles à humidifier; 



40 Humidification par insufflation de l'air de ventilation au travers 

 d'une pluie artificielle ou d'un tissu humecté au préalable. 



Le premier procédé surchauffe l'air des locaux et produit, sous forme 

 de condensations, des dépôts qui peuvent oxyder les parties métalhques. 



Les procédés d'humidification par des arrosages sur les planchers 

 ou par de l'eau s'écoulant dans des rigoles placées sur le sol ne peuvent 

 pas être employés dans le plus grand nombre de locaux, car ils manquent 

 de propreté. 



L'emploi de pulvérisateurs d'eau placés soit sur le parcours de l'air 



