p. RAZOUS. LOCAL A TEMPERATURE FIXEE A L AVANCE. 20J 



d'eau contenue dans le local et l'air contenu dans ce lieu : 



V X I ,-293 X o,24( T — ï — n ) 



(^^ ^ — TTlcô 



( . "-!/' 



{vnPtX 0,475) -H \ ;— ^ X ' ,'i9'^ X ■ — ^g^^ — X O7242 



Les deux équations (3) et (4) linéaires en T et V nous fournissent ces 

 deux quantités. 



Troisième cas : Cas des buées. — ■ Considérons des locaux (ateliers de 

 l'industrie) où se trouvent des buées. 



Soit V le volume d'air extérieur à la-température 9 et d'état hygro- 

 métrique s à faire passer dans les ateliers. Désignons par : t la tempé- 

 rature de l'atelier où les buées existent; ç le volume en mètres cubes de 

 l'atelier où se forment les buées; P^ le poids de vapeur d'eau saturée à la 

 température t contenue dans i'"' d'air de l'atelier renfermant les buées; 

 TZt le poids d'eau vésiculaire contenue à la température t dans 1'"" d'air 

 de l'atelier renfermant les buées, quantité dont la détermination sera 

 indiquée plus loin; t -{- n la température de régime, les buées étant 

 éliminées; Pt^,, le poids de vapeur d'eau saturée à la température t + n 

 contenue dans i"'' d'atelier; e l'état hygrométrique conforme à l'hygiène 

 et aux nécessités de la fabrication, que Ton veut réaliser dans l'atelier. 



Ecrivons que les V mètres cubes doivent fournir la chaleur nécessaire 

 pour : 1° vaporiser l'eau vésiculaire et la porter à f + w; 2° élever de 

 t à. t-{-n\Q. vapeur d'eau contenue dans l'atelier; il vient 



Écrivons maintenant que l'air introduit contient, à sa sortie, la vapeur 

 d'eau contenue dans l'air au moment de son introduction augmentée 

 de la vapeur d'eau et eau vésiculaire entraînées : 



E Ft 

 (•2 ) V X I ,-293 X 0,622 X — K- -+- (•( r';-4- T.t — eP/-h n) 



= V X I ,-293 X 0,622 X 



7()o[i -+- a(f -i- /î)] 



Remplaçant dans (2) V par sa valeur déduite de l'équation (i), il 

 vient 



(3) 



e ?,^„ EFt 



I -1- x( ^ -I- n) I -+- aT', 



x!7:,[6o6,5 + o,3o5(^ + ;r.] + o,475»P.ix ,, ^..^l^l'^^^^ !_ ^ - „) 



Appliquons maintenant à l'air extérieur de température) B et d'état 

 hygrométrique £ qui est échauffé à T et dont l'état hygrométrique 



