— XIV — 



nir une épuration aussi bonne qu'on peut le désirer pratiquement comme il a 

 été dit plus haut. 



On a reproché aux procédés biologiques artificiels, et aussi souvent à Fépan- 

 dage, de fournir des effluents peu épurés bactcriologiquement. car ils con- 

 tip ncnt encore un grand nombre de germes. Il serait remarquable que des 

 microbes, tels des acteurs dans une comédie, disparaissent aussitôt après avoir 

 rempli leur rôle. On semble aussi oublier les phénomènes d'autoépuration qui 

 se produisent dans les rivières et les fleuves aux dépens des eaux d'égout 

 brutes. Il y a cependant trut lieu de penser, et c'est ce qui se passe dans la 

 pratique, que dans une eau épurée ensemencée des gei-mes ayant accompli l'épu- 

 ration, celle-ci s'achèvera rapidement, et qu'ensuite, tout aliment ayant dis- 

 paru, les microbes cesseront de se reproduire et disparaîtront eux aussi. 



A quelle distance du point de déversement ce résultat est-il atteint? C'est ce 

 qu'il n'est pas possible d'indiquer, car une foule de facteurs interviennent : 

 ]iollution antérieure de l'eau du tleuve, débit, vitesse de l'eau, etc. Dans le cas 

 de Toulouse, il existe à proximité en aval des viUes s'alimentant en eau dans la 

 Garonne. Il faut d'abord remarquer qu'une eau de fleuve doit toujours être 

 considérée comme suspecte, car elle est exposée à toutes les souillures, aussi 

 doit-on toujours la purifier. La ville de Toulouse rejette actuellement ses eaux 

 d'égout au fleuve, comme on sait, par exenijjle, que les urines peu^ent renfer- 

 mer le bacille typhique, il y a de grandes chances pour que ce bacille se soit 

 , trouvé déjà dans la Garonne. 



On peut cependant se mettre à l'abri de ce reproche, car de nombreuses 

 expériences faites aux États-Unis ont montré que l'addition de quelques milli- 

 grammes de chlore par litre d'eau épurée, avec un temps d'action déterminé, 

 permet d'obtenir une eau pratiquement stérile, c'est-à-dire ne contenant plus 

 qu'un petit nombre de germes sapi'ophyles assez résistants, comme le bacillus 

 sabtilis, et en tout cas infiniment moins peuplée que l'eau du fleuve. 



Conclusions. — L'assainissement de la ville de Toulouse peut être réalisé de 

 la façon suivante : 



Le réseau d'égouts actuel recevra uniquement les eaux de pluies et de fonte 

 des neiges à l'exclusion de toute eau ménagère, industrielle ou de latrine 

 publique ou pi^ivée. Il sera aménagé de façon à effectuer le drainage du sous-sol. 



Un réseau-vanne sera créé de toutes pièces pour l'évacuation de toutes les 

 eaux polluées, eaux ménagères, eaux industrielles, matières de vidange. Il 

 sera établi par sections de fiiçon à utiliser les pentes naturelles lorsqu'elles 

 seront suffisantes et à éviter de relever un trop grand volume d'eau pour le 

 conduire à l'usine d'épuration. Les égouts seront bien ventilés et pourvus de dis- 

 positifs pour é\iter le reflux des odeurs dans les habitations. Ils seront balayés 

 à des intervalles suffisamment rapprochés par des chasses de façon à ce qu'il 

 ne s'y produise de stagnation ou dépôt en aucun point. 



L'usine d'épuration sera située dans un quartier peu peuplé, et à une cer- 

 taine distance des habitations. Le terrain choisi aura une superficie permettant 

 de prévoir une extension de l'installation en rapport avec l'accroissement de la 

 population. Il sera utilement entouré de plantations d'arbres à feuillage persistant» 



L'épuration des eaux d'égout sera effectuée suivant les méthodes biologiques 

 artificielles, c'est-à-dire par fosses sejitiques et lits bactériens à percolation. Les 

 tbsses septicjues seront en nombre sutfisant pour que certaines d'entre elles 

 puissent être mises hors service pendant les périodes de dragage des l)oues sans 



