L. DUPLAN. — I,A DISTRIBUTION ÉLECTUIQUE A ANGEIIS 243 



Dans les prairies Saint-Serge on trouve , à douze mètres de pro- 

 fondeur, un sol surtisant aux fondations d'une usine. Pour éviter les 

 dépenses relativement considérables d'une construction sui* pilotis , 

 on a établi celle de l'usine d'électricité sur un remblai en sable de 

 Loire de quatre mètres environ de hauteur. La superstructure des 

 bâtiments, au moins dans les parties essentielles, a été constituée 

 par une ossature en ciment armé , disposée avec des ceintures hori- 

 zontales, afin d'obtenir pratiquement sur les bases une répartition 

 uniforme des charges et pour prévoir, sans inconvénient sérieux, 

 la possibilité d'un tassement api>réciable. 



Les prévisions relatives aux bâtiments se sont réalisées. Lors de 

 la mise en service des machines , on a constaté cependant un mou- 

 vement de tangage très sensible dans les parties supérieures. Ce 

 tangage a disparu après quelques détails de mise au [xiint, pour 

 donner aux organes des machines en mouvement un équililu-e par- 

 fait. 



Les génératrices sont à courant continu; elles alimentent directe- 

 ment les fils extrêmes de la distribution qui est à 3 fils, 220 volts 

 entre le fil neutre et le fil extrême de chacun des deux ponts. 



Le défaut d'équilibre du réseau, c'est-à-dire la différence de la 

 consommation entre les deux ponts, est compensé : soit par un 

 groupe de deux dynamos, dont l'une remplit le rôle de génératrice, 

 lorsque l'autre remplit celui de réceptrice, soit par une batterie 

 d'accumulateurs qui peut, en outre, assurer le service total aux 

 heures de faible consommation et faciliter encore pendant le fonc- 

 tionnement des machines une plus grande régularité de tension. 



Les deux dynamos du groupe équilibreur sont actuellement en 

 cours d'installation ; elles commanderont un survolteur spécial pour 

 la charge des éléments d'accumulateurs de réglage, hors circuit lors 

 du fonctionnement des machines. 



L'ensemble de ce dispositif assurera aux génératrices princiiiales , 

 comme aux éléments du groupe équilibreur survolteur, un ré"-ime 

 de travail économique, fort appréciable au début d'une installation. 

 — Il permet, en elfet, d'ajouter à volonté à la consommation utile 

 tout ou partie de la charge des accumulateurs. 



Le réseau de distribution intéresse , à quelques dérivations près, 

 le périmètre limité par les boulevards extérieurs de la ville ; il est 

 en principe constitué par des câbles du système dit armé , jilacés 

 directement dans le sol. 



Ce périmètre total est divisé en six secteurs de même importance 

 électrique , choisis de façon à diminuer , autant que possible , la dis- 



