244 GÉNIE CIVIL ET MILITAIRE, NAVIGATION 



tance entre les centres de consommation de chacun d'eux , ce qui a 

 permis , en plaçant les feeders sous le sol , dans la même tranchée , 

 sur une grande partie de leur parcours , de réaliser une économie 

 et de compter sur une meilleure utilisation du cuivre des feeders , 

 en disposant à l'extrémité du parcours commun une boîte de jonc- 

 tion spéciale pour leur mise en quantité. 



Les feeders ou câbles d'artère reliant l'usine au centre de chaque 

 secteur sont à deux conducteurs concentriques, alors que très géné- 

 ralement ces câbles sont à trois conducteurs, les deux extrêmes et le 

 neutre ou intermédiaire. 



En'ne disposant pas dans chaque câble d'artère un intermédiaire, 

 mais en faisant partir un seul câble neutre principal venant se rami- 

 fier au centre de chacun des secteurs , il apparaît qu'on a compris le 

 neutre d'une façon logique au point de vue du bon équilibre et de 

 l'économie du cuivre. 



En effet, le défaut d'équilil>re total du réseau provient de la somme 

 algébrique des défauts d'équilibre de chaque secteur. Les courants 

 difTérentiels de chacun d'eux auraient donc à revenir tous à l'usine, 

 le long du neutre de leurs feeders respectifs . pour y faire entre eux 

 la compensation partielle résultant de leurs différences de sens. Ce 

 long trajet occasionnerait une perte de charge très notable. 



Or, en employant le système du neutre ramifié , comme il a été 

 exposé plus haut , on évite le retour à l'usine de la somme de tous 

 les courants de compensation. 



Tout ce qui peut s'équilibrer le fait en route, en passant aux points 

 de bifurcation des différentes branches du neutre ; il ne revient à 

 l'usine que la diiférence finale des courants de compensation, c'est- 

 à-dire celle seule à laquelle ont à parer les dispositifs de compensa- 

 tion. 



Une section de cuivre beaucoup moindre sur le long parcours 

 commun est alors aussi eflicace que beaucoup plus de cuivre dans 

 les feeders sous forme de neutre isolé. 



Cette façon de comprendre le neutre . appliquée au réseau de dis- 

 tribution de la ville d'Angers, a été réalisée par l'installation d'un 

 câble compensateur unique, sur i.ooo mètres environ, et par une 

 ramification d'une longueur moyenne de 200 mètres à cliaque artère 

 pour une longueur totale de 8.000 mètres environ de feeders. 



Si par hypothèse on admet , sur chaque artère . une charge 

 movenne de 100 ampères pendant les heures d'éclairage et un défaut 

 d'équilibre entre les deux ponts de 20 0/0, comme du reste l'expé- 

 rience le confirme, on trouve x^our ce défaut d'équilibre une perte 



