178 GÉNIE CIVIL ET MILITAIRE, NAVIGATION 



Nous avons également dressé le tableau suivant indiquant à quelles 

 rangées appartenaient les tubes qui se sont déchirés : 



Tubes de la rangée inférieure li 



Tubes des 2- et 3 e rangées à partir du bas 6 



Tubes des rangées intermédiaires 18 



Tubes de la rangée supérieure 



Totai _^ 



Il n'a pas été tenu compte dans ce dernier tableau de quatre accidents 

 que les indications du Bulletin officiel ne permettaient pas de classer. 



Pour les chaudières à petits tubes, genre du Temple, employées dans la 

 marine, il est impossible, en l'absence de documents officiels, de donner 

 une statistique quelconque, mais il suffît d'avoir suivi ces chaudières en 

 service pour savoir que les ruptures de tubes fréquentes qui arrivent en 

 service pour une chaudière qui a bien réussi aux essais, sont en général la 

 conséquence de dépôts ou d'usure, et se produisent en général à la rangée 

 du coup de feu. 



Moyens pour réduire la fréquence des avaries . 



ENT AUTREMENT 



La cause d'accident la plus fréquente est l'entartremenl des tubes. La 

 rapidité avec laquelle ils s'entartrent rend d'ailleurs l'entretien assez assu- 

 jettissant. 



Épuration. — L'emploi, pour purifier l'eau d'alimentation, des appareils 

 d'épuration d'eau est très utile à ce point de vue, mais comme ces appa- 

 reils donnent des résultats illusoires s'ils ne sont pas très bien conduits, 

 ainsi que nous avons eu l'occasion de le constater, il importe qu'ils soient 

 soumis de loin en loin au contrôle d'un spécialiste qui donne des instruc- 

 tions à l'ouvrier qui les mène 



DéHncrustants. — En l'absence d'appareils d'épuration, l'addition dans 

 l'eau d'alimentation d'un produit ayant pour but de précipiter les subs- 

 tances dissoutes à l'état boueux, c'est-à-dire ce qu'on appelle un « désin- 

 crustant » peut être une bonne chose, mais, comme on sait, il y a peu de 

 désincrustants qui soient sérieux, et qui ne risquent pas de créer des 

 dépôts eux-mêmes dans les chaudières. Le désincrustant le plus simple est 

 le carbonate de soude, il convient très bien, mais il doit être dosé d'après 



